Валентин Красник

Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Раздел 2. Передача электроэнергии. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний

Глава 2.1. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Область применения, термины и определения

Вопрос 1. На какие электропроводки распространяется настоящая глава Правил?

Ответ. Распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, выполняемые кабелями и изолированными проводами на (в) строительных конструкциях (стены, перекрытия, полы и др.) жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, а также на территориях, примыкающих к ним, и строительных площадках (п. 2.1.1)[1].

Вопрос 2. Что представляет собой электропроводка?

Ответ. Представляет собой совокупность кабельных и (или) проводных линий с относящимися к ним элементами для прокладки кабелей и проводов, их крепления и механической защиты (п. 2.1.2).

Вопрос 3. Что представляет собой проводная линия?

Ответ. Представляет собой линию для передачи электрической энергии или ее импульсов, состоящая из изолированных проводов с элементам их соединения и оконцевания (п. 2.1.4).

Вопрос 4. Какие виды электропроводок предусмотрены настоящими Правилами?

Ответ. Предусмотрены следующие виды электропроводок:

внутренняя – электропроводка, расположенная внутри зданий и сооружений;

открытая – электропроводка, расположенная на поверхности строительных конструкций и между ними;

наружная – электропроводка, расположенная снаружи зданий и сооружений;

скрытая – электропроводка, расположенная внутри строительных конструкций (п. 2.1.5).

Вопрос 5. Что представляют собой следующие элементы электропроводки: струна, полоса, трос?

Ответ. Представляют собой:

струна – элемент электропроводки в виде проволоки, натягиваемой на поверхности строительной конструкции и предназначенной для крепления к ней кабелей и проводов (п. 2.1.6);

полоса – элемент электропроводки в виде полосы, закрепляемой на поверхности строительной конструкции и предназначенной для крепления к ней кабелей и проводов (п. 2.1.7);

трос – элемент электропроводки в виде проволоки или каната, натягиваемой (натягиваемого) между строительными конструкциями и предназначенной (предназначенного) для подвески кабелей и проводов (п. 2.1.8).

Вопрос 6. Что представляет собой короб?

Ответ. Представляет собой закрытое полое протяженное изделие со съемной или откидывающейся крышкой, предназначенное для прокладки в нем кабелей и проводов, размещения электрических аппаратов и электроустановочных изделий и их механической защиты (п. 2.1.9).

Вопрос 7. Что представляет собой глухой (специальный) короб?

Ответ. Представляет собой короб прямоугольного сечения, не имеющий съемной или откидывающейся крышки и предназначенный для прокладки в нем кабелей и проводов и их механической защиты (п. 2.1.10).

Вопрос 8. Что такое лоток?

Ответ. Лоток – это открытое протяженное изделие, имеющее дно и борта и предназначенное для прокладки на нем кабелей и проводов и размещения электрических аппаратов и электроустановочных изделий (п. 2.1.11).

Вопрос 9. Как различаются прокладки по способу расположения кабелей и (или) проводов?

Ответ. Различаются прокладки:

однослойная прокладка – расположение кабелей и (или) проводов непосредственно на опорной поверхности без зазоров или с естественными зазорами между ними (п. 2.1.12);

многослойная прокладка – расположение кабелей и (или) проводов на опорной поверхности более чем в один слой без зазоров или с естественными зазорами между ними (п. 2.1.13).

Вопрос 10. Что представляет собой пучок?

Ответ. Представляет собой совокупность кабелей и (или) проводов, расположенных многослойно вплотную один к другому и скрепленных между собой (п. 2.1.14).

Вопрос 11. Какой участок кабельной или проводной линии является вводом от воздушной линии электропередачи?

Ответ. Является участок от конца ответвления от ВЛ, считая от изоляторов или кронштейнов, установленных на наружной поверхности здания или сооружения, до зажимов его вводного устройства (п. 2.1.15).

Общие требования

Вопрос 12. Каковы должны быть минимально допустимые сечения жил кабелей и проводов в электропроводках?

Ответ. Сечения жил кабелей и проводов принимаются не менее приведенных в табл. 2.1.1 (п. 2.1.19).

Таблица 2.1.1

Минимальные сечения жил кабелей и проводов в электропроводках

Вопрос 13. В каких случаях допускается совместная прокладка кабелей и проводов (за исключением взаиморезервируемых) цепей в одной трубе, одном рукаве, пучке, коробе, канале строительной конструкции и на одном лотке?

Ответ. Допускается совместная прокладка кабелей и проводов цепей:

одного электроприемника;

нескольких электроприемников, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных одним технологическим процессом;

нескольких групп одного вида освещения (рабочего освещения или освещения безопасности);

на напряжения до 50 В с цепями на напряжения выше 50 В, при этом изоляция жил принимается соответствующей наивысшему номинальному напряжению этих цепей (п. 2.1.20).

Вопрос 14. В каких случаях не допускается совместная прокладка кабелей и проводов цепей в одной трубе, пучке, коробе, канале строительной конструкции и на одном лотке?

Ответ. Не допускается совместная прокладка кабелей и проводов цепей:

взаиморезервируемых;

рабочего освещения и эвакуационного освещения.

Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках короба и лотка, продольные перегородки которых выполнены сплошными, механически прочными и из негорючего материала.

Допускается прокладка кабелей и проводов цепей рабочего и эвакуационного освещения по разным сторонам сплошных стенок металлических профилей и т. п. При этом кабели и провода не должны выступать за пределы стенки (п. 2.1.21).

Вопрос 15. В каком случае проводники одной цепи (фазные и нулевой, прямой и обратный) размещаются совместно в одной трубе, одном коробе или в одном гибком рукаве?

Ответ. Размещаются при необходимости прокладки одножильных кабелей и проводов цепей переменного или выпрямленного тока в стальных трубах, коробах и гибких рукавах.

Прокладка таких проводников в отдельных ферромагнитных оболочках допускается, если ток в проводниках не превышает 25 А (п. 2.1.22).

Вопрос 16. Что необходимо обеспечить при прокладке кабелей и проводов в трубах, гибких рукавах, глухих коробах и каналах строительных конструкций?

Ответ. Необходимо обеспечить возможность замены кабелей и проводов (п. 2.1.23).

Вопрос 17. Как производится соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей и проводов?

Ответ. Производится при помощи опрессовки, сварки или с использованием различного рода соединителей (сжимов, навертывающихся соединителей, резьбовых и безрезьбовых зажимов и т. п.) в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. Допускается применение пайки жил кабелей и проводов силовых и осветительных цепей при условии принятия мер по защите места пайки от смещений и механических воздействий (п. 2.1.24).

Вопрос 18. В каких приспособлениях должны выполняться соединение и ответвление кабелей и проводов, за исключением проводов, проложенных на изоляторах?

Ответ. Должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.

При прокладке на изоляторах соединение или ответвление проводов выполняется непосредственно у изолятора или на нем (п. 2.1.29).

Вопрос 19. Какие дополнительные устройства выполняются при прокладке кабелей и проводов в трубах, коробах, гибких рукавах и на лотках?

Ответ. Выполняются компенсирующие устройства для этих элементов в местах пересечения температурных, осадочных и антисейсмических швов (п. 2.1.33).

Вопрос 20. Каковы рекомендации настоящих Правил при выполнении электропроводки?

Ответ. Рекомендуется избегать перекрещиваний кабелей и проводов между собой, с трубопроводами и другими инженерными коммуникациями (п. 2.1.36).

Вопрос 21. Какими способами могут прокладываться кабели и провода вторичных цепей?

Ответ. Могут прокладываться однослойно, многослойно и пучками (п. 2.1.38).

Вопрос 22. Допускается ли однослойная, многослойная и пучками прокладки кабелей и проводов всех сечений силовых и осветительных цепей?

Ответ. Такие способы прокладки допускаются, но при этом вводятся поправочные коэффициенты на допустимые длительные токи согласно главы 1.3 настоящих Правил (п. 2.1.39).

Вопрос 23. В каких местах снабжаются бирками (манжетами, оконцевателями и т. п.) открыто проложенные кабели и провода?

Ответ. Снабжаются бирками (манжетами, оконцевателями и т. п.):

в начале и конце линии электропроводки;

с двух сторон при проходе сквозь стены, перегородки, перекрытия;

с двух сторон участка линии электропроводки при повороте ее на угол 90° и более.

На кабелях и проводах, проложенных пучками и многослойно, бирки устанавливаются только в начале и в конце каждой линии электропроводки.

На кабелях и проводах, проложенных скрыто (например, в трубах), бирки устанавливаются в начале и конце линии электропроводки (п. 2.1.40).

Вопрос 24. Как выполняется прокладка кабелей и проводов сквозь строительные конструкции (стены, перекрытия, перегородки и др.)?

Ответ. Выполняется в отфактурованных отверстиях (проемах), в специальных проходных устройствах и в заделанных в строительные конструкции отрезках труб и коробов с последующей заделкой в них кабелей и проводов легко удаляемым негорючим составом (п. 2.1.46).

Вопрос 25. В каком случае не требуется заделка кабелей и проводов внутри трубы при выполнении кабельных и проводных линий в металлической трубе с внутренним диаметром до 32 мм в местах прохода ее сквозь строительные конструкции?

Ответ. Не требуется, если эта труба имеет степень защиты не менее IP33 (п. 2.1.48).

Вопрос 26. Как выполняется прокладка кабелей и проводов сквозь строительные конструкции, содержащие теплоизоляционные и иные материалы групп горючести Г3 и Г4?

Ответ. Выполняется в отрезках труб или глухих коробах из негорючих материалов. При этом металлические трубы и короба выбираются с локализационной способностью (это способность металлической трубы (короба) противостоять прожогу при дуговом коротком замыкании, возникшем между жилой проводника и трубой (коробом)) в соответствии с табл. 2.1.2 (п. 2.1.49).

Таблица 2.1.2

Локализационная способность стальных труб и коробов

Выбор вида электропроводки. выбор кабелей и проводов и способа их прокладки

Вопрос 27. По каким критериям осуществляется выбор электропроводки и способ прокладки кабелей и проводов?

Ответ. Осуществляется в соответствии с табл. 2.1.3 (п. 2.1.54).

Таблица 2.1.3

Выбор электропроводки. Способ прокладки кабелей и проводов

Вопрос 28. Каковы требования Правил к расчету и выбору нулевых рабочих (нейтральных) проводников (N – проводники)?

Ответ. Эти проводники должны быть рассчитаны на длительное протекание рабочего тока.

Сечение N– проводника принимается равным сечению фазных (полюсных) проводников:

в однофазных цепях переменного тока и в двухполюсных цепях постоянного тока – независимо от сечения;

в многофазных цепях переменного тока и в цепях постоянного тока со средней точкой при сечении фазных проводников менее или равном 16 м^2 медных и 25 м^2 алюминиевых (п. 2.1.56).

Вопрос 29. При каких условиях допускается применение N– проводника сечением менее сечения фазных проводников (но не менее 50 % сечения фазных проводников)?

Ответ. Допускается в трехфазных цепях переменного тока и в цепях постоянного тока со средней точкой, в которых максимальный рабочий ток N – проводника, включая токи высших гармоник, не превышает значение его длительно допустимого тока.

При этом одновременно обеспечивается выполнение следующих условий:

сечение фазных проводников превышает 16 м^2 для медных и 25 м^2 для алюминиевых проводников;

сечение N – проводника составляет не менее 16 м^2 для медных и 25 мм для алюминиевых проводников;

защита N – проводника при коротких замыканиях обеспечивается максимальной защитой фазных проводников (п. 2.1.56).

Вопрос 30. Какие проводники могут быть использованы в качестве специально предусмотренных N – проводников, а также PEN – проводников?

Ответ. Могут быть использованы жила кабеля или провод. N (PEN) – проводник прокладывается совместно с фазными проводниками (п. 2.1.57).

Вопрос 31. Какие кабели и провода следует применять для открытой прокладки снаружи зданий и сооружений?

Ответ. Применяются, как правило, светостойкие кабели и провода. В случае применения несветостойких кабелей и проводов предусматривается защита их от действия прямой солнечной радиации (п. 2.1.62).

Вопрос 32. Какая температура окружающего воздуха принимается в качестве расчетной для определения допустимых длительных токов?

Ответ. Принимается средняя максимальная месячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (средняя максимальная месячная температура воздуха, средняя температура ежедневных максимальных температур воздуха) (п. 2.1.62).

Вопрос 33. В каком случае не допускается применение кабелей и проводов с алюминиевыми жилами для присоединения к электродвигателям?

Ответ. Не допускается для присоединения к электродвигателям, установленным на виброизолирующих опорах (п. 2.1.64).

Открытые электропроводки внутри зданий и сооружений

Вопрос 34. Допускается ли открытая прокладка проводов без защитной оболочки?

Ответ. Такая проводка за исключением прокладки проводов на изоляторах не допускается (п. 2.1.66).

Вопрос 35. Каковы нормируемые расстояния между кабелями и проводами с трубопроводами при их пересечении?

Ответ. Расстояния между ними в свету принимаются не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, – не менее 500 мм. При расстоянии от кабелей и проводов до трубопроводов менее 250 мм кабели и провода дополнительно защищаются от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода (п. 2.1.68).

Вопрос 36. Какое расстояние принимается при параллельной прокладке от кабелей и проводов до трубопроводов?

Ответ. Принимается не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами – не менее 500 мм (п. 2.1.69).

Вопрос 37. Как следует прокладывать кабели и провода в коробах?

Ответ. Следует прокладывать многослойно с упорядоченным или произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма площадей поперечных сечений кабелей и проводов, рассчитанных по их наружным диаметрам, принимается не более 40 % площади поперечного сечения короба в свету. При этом свободные торцы коробов закрываются торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами заделываются легко удаляемым негорючим составом (п. 2.1.71).

Вопрос 38. Как выполняется соединение труб, коробов и гибких рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. в зависимости от помещения?

Ответ. Выполняется следующим образом:

в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки кабелей и проводов, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, – с уплотнением; короба в этом случае должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные провода – с уплотнениями в местах разъема, а гибкие рукава – герметичными;

в пыльных помещениях – с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли (п. 2.1.74).

Скрытые электропроводки внутри зданий и сооружений

Вопрос 39. Допускаются ли электропроводки в вентиляционных каналах и вентиляционных шахтах?

Ответ. Такие электропроводки не допускаются. Допускается пересечение этих каналов и шахт кабелями и проводами, заключенными в стальные трубы (п. 2.1.77).

Электропроводки в чердаках

Вопрос 40. На какой высоте могут размещаться открытые электропроводки в чердаках?

Ответ. Могут размещаться на любой высоте.

Проводные линии, выполненные проводами без защитной оболочки на изоляторах, – на высоте не менее 2,5 м от пола чердака; при высоте до проводов менее 2,5 м они защищаются от прикосновений и механических повреждений (п. 2.1.78).

Вопрос 41. С какими жилами кабелей и проводов выполняются электропроводки в чердаках?

Ответ. Выполняются, как правило, кабелями и проводами с медными жилами.

Допускается для силовых цепей применение кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм (п. 2.1.79).

Наружные электропроводки

Вопрос 42. Каковы требования Правил к открытой прокладке по строительным конструкциям проводов без защитной оболочки?

Ответ. Такая прокладка допускается только на изоляторах. В отношении электробезопасности данные провода рассматриваются как неизолированные. При этом они располагаются или ограждаются таким образом, чтобы были недоступны для прикосновения с мест, где возможно пребывание людей. От указанных мест эти провода, если они проложены без ограждений по строительным конструкциям зданий и сооружений, размещаются на расстоянии не менее, м:

при горизонтальной прокладке:

над балконом, крыльцом, а также над крышей промышленного здания – 2,5;

над окном – 0,5;

под балконом – 1,0;

под окном (от подоконника) – 1,0;

при вертикальной прокладке:

до окна – 0,75;

то же, но до балкона – 1,0;

от земли – 2,75 (п. 2.1.80).

Вопрос 43. Каким должно быть расстояние от кабелей и проводов, пересекающих пожарные проезды и пути для перевозки грузов, до поверхности земли (дороги) в проезжей части?

Ответ. Должно быть не менее 6 м, а в непроезжей части – не менее 3,5 м (п. 2.1.82).

Вопрос 44. Какими принимаются расстояния между проводами?

Ответ. Принимаются расстояния:

при пролете до 6 м – не менее 0,1 м;

при пролете более 6 м – не менее 0,15 м.

Расстояния от проводов до стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм (п. 2.1.83).

Вопрос 45. Каким принимается расстояние от кабелей и проводов перед вводом и кабелей и проводов ввода до поверхности земли?

Ответ. Такое расстояние принимается не менее 2,75 м. Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т. п.) принимается не менее 0,2 м.

Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, киоски, здания контейнерного типа, передвижные будки, фургоны и т. п.), на крышах которых исключено пребывание людей, расстояние в свету от проводов ответвлений к вводу и проводов ввода до крыши допускается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от проводов до поверхности земли – не менее 2,75 м (п. 2.1.80).

Глава 2.2. ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ

Область применения, определения

Вопрос 46. На какие токопроводы распространяется и на какие токопроводы не распространяется настоящая глава Правил?

Ответ. Распространяется на токопроводы переменного и постоянного тока напряжением до 35 кВ.

Не распространяется на токопроводы, устройство которых определяется специальными правилами и нормами (п. 2.2.1).

Вопрос 47. Какое устройство называется токопроводом?

Ответ. Называется устройство для передачи и распределения электроэнергии, состоящее из проводников, изоляторов, ответвительных устройств, оболочек, поддерживающих и опорных конструкций (п. 2.2.2).

Вопрос 48. На какие виды подразделяются токопроводы в зависимости от вида проводников?

Ответ. Подразделяются на гибкие (при использования проводов) и жесткие (при использовании шин любого профильного сечения) (п. 2.2.3).

Вопрос 49. Как подразделяются токопроводы по конструктивному исполнению?

Ответ. Подразделяются на:

закрытые, с различной степенью защиты по ГОСТ 14254, различных климатических исполнений и категорий размещения по ГОСТ 15150 и различной степени разделения фаз (например, токопроводы напряжением выше 1 кВ пофазно экранированные, с междуфазовыми перегородками, без междуфазовых перегородок);

открытые (без оболочек), со степенью защиты IPOO различных климатических исполнений и категорий размещения по ГОСТ I5I50 (п. 2.2.3).

Вопрос 50. Какой токопровод принято называть шинопроводом?

Ответ. Принято называть комплектный токопровод напряжением до 1 кВ переменного и до 1,5 кВ постоянного тока серийного изготовления, поставляемый в виде секций, ответвительных устройств, поддерживающих конструкций и элементов крепления (п. 2.2.3).

Вопрос 51. Как подразделяются шинопроводы по своему назначению?

Ответ. Подразделяются на:

магистральные, предназначенные, как правило, для присоединения к ним распределительных шинопроводов, силовых, распределительных пунктов, щитов и отдельных мощных электроприемников;

распределительные, предназначенные, в основном, для присоединения к ним электроприемников;

троллейные, предназначенные для питания передвижных электроприемников;

осветительные, предназначенные для питания и крепления осветительных приборов, а также для питания других электроприемников небольшой мощности (п. 2.2.3).

Вопрос 52. Какой токопровод называется протяженным?

Ответ. Называется токопровод напряжением выше 1 кВ, выходящий за пределы одной электроустановки (п. 2.2.4).

Вопрос 53. Какой токопровод называется токопроводом с расщепленной фазой?

Ответ. Называется токопровод, каждая фаза которого состоит из нескольких проводов (п. 2.2.5).

Вопрос 54. Что называется внутрифазовой транспозицией?

Ответ. Называется изменение положения каждого провода расщепленной фазы по отношению к другим проводам той же фазы (п. 2.2.6).

Общие требования

Вопрос 55. По каким условиям следует, производить расчет и выбор проводников, изоляторов, арматуры, конструкций и аппаратов токопроводов?

Ответ. Следует производить по нормальным условиям работы (соответствующему рабочему напряжению и току); по условиям работы при коротких замыканиях, а также по климатическим условиям (п. 2.2.9).

Вопрос 56. В каких токопроводах следует предусматривать меры по снижению потерь электроэнергии в шинодержателях, арматуре и конструкциях от воздействия магнитного поля?

Ответ. В токопроводах переменного тока при симметричной нагрузке и токе 1 кА и более такие меры рекомендуется предусматривать, а при токе 1,6 кА и более такие меры следует предусматривать (п. 2.2.14).

Вопрос 57. Как рекомендуется выполнять неразъемные соединения токопроводов?

Ответ. Рекомендуется выполнять при помощи сварки. Для соединения ответвлений с гибкими токопроводами допускается применение прессуемых зажимов (п. 2.2.16).

Вопрос 58. Допускается ли совместная прокладка токопроводов и кабелей в общих тоннелях, галереях, на общих эстакадах?

Ответ. Такая совместная прокладка допускается. При этом в кабельных сооружениях, оснащенных автоматическим пенным или жидкостным пожаротушением, допускается прокладка токопроводов со степенью защиты не ниже IP44 (п. 2.2.17).

Токопроводы напряжением до 1 кв переменного и до 1,5 кв постоянного тока

Вопрос 59. Какие требования должны быть выполнены при размещении токопроводов?

Ответ. Должны быть выполнены следующие требования:

1) в местах, где возможны механические повреждения, токопроводы должны иметь соответствующую защиту, например, в виде кожухов, козырьков, сеток и т. п. (исключение см. в ответе на вопрос 62 п. 3);

2) в местах, где возможны непреднамеренные прикосновения к токоведущим частям и отсутствует защита от механических повреждений (п.1), токопроводы без защитных оболочек должны иметь сплошное, сетчатое или смешанное ограждение. Сетчатое ограждение должно иметь ячейки размером не более 25x25 мм;

3) в производственных помещениях токопроводы со степенью защиты IPOO и IP10 следует располагать на высоте не менее 3,5 м от уровня пола или площадки обслуживания, а токопроводы со степенью защиты IP20 и IP30 – не менее 2,5 м;

4) в помещениях, посещаемых только квалифицированным обслуживающим персоналом (например, в технических этажах зданий и т. п.), высота установки токопроводов со степенью защиты IP20 и выше, а также расстояния от них до технологического оборудования, стен или конструкций зданий не нормируются; со степенью защиты IP10 – должна соответствовать требованиям п. 3;

5) в электропомещениях высота установки токопроводов с любой степенью защиты не нормируется;

6) высота прохода под оболочкой токопровода или его ограждением должна быть не менее 1,9 м от пола или площадки обслуживания,

7) конструкции, на которые устанавливают токопроводы, должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,25 ч;

8) при проходе токопровода через перекрытия, перегородки и стены заделка проемов, а также исполнение секций токопровода должны исключать возможность распространения пламени и дыма из одного помещения в другое, в том числе внутри оболочки токопровода (п. 2.2.19).

Вопрос 60. Какими должны быть расстояния от токоведущих частей токопроводов без защитных оболочек?

Ответ. Должны быть не менее:

50 мм – до сплошных ограждений, в том числе съемных;

100 мм – до сетчатых ограждений в электропомещениях;

200 мм – до сетчатых ограждений, а также до сгораемых элементов зданий в помещениях, посещаемых только квалифицированным персоналом;

700 мм – до сетчатых ограждений в производственных помещениях (п. 2.2.20).

Вопрос 61. В каких местах должны быть укреплены предупреждающие плакаты на токопроводах без защитных оболочек?

Ответ. Должны быть укреплены по всей трассе токопроводов через каждые 10–15 м, а также в местах, посещаемых людьми (посадочные площадки для крановщиков и т. п.) (п. 2.2.22).

Вопрос 62. Какие дополнительные требования предъявляются к токопроводам в крановых пролетах?

Ответ. Предъявляются следующие дополнительные требования:

1) неогражденные токопроводы без защитных оболочек, прокладываемые по фермам, следует размещать на высоте не менее 3,5 м от уровня настила моста и тележки крана; при прокладке токопроводов на высоте менее 3,5 м, но не ниже уровня нижнего пояса ферм перекрытия, должны быть предусмотрены ограждения от непреднамеренного прикосновения к ним с настила моста и тележки крана на всем протяжении токопроводов. Разрешается устройство ограждения в виде навеса на самом кране под токопроводом;

2) участки токопроводов без защитных оболочек над ремонтными загонами для кранов должны иметь ограждения, предотвращающие прикосновения к токоведущим частям с настила моста и тележки крана. Ограждение не требуется, если токопровод расположен над этим настилом на уровне не менее 3,5 м или если в этих местах применяются изолированные проводники; в последнем случае наименьшее расстояние до них определяют, исходя из условий обслуживания и ремонта;

3) прокладка токопроводов под краном без применения специальных мер защиты от механических повреждений допускается лишь в той части подкранового пространства, в которой ни при каких обстоятельствах не может находиться кран и его элементы.

Для шинопроводов со степенью защиты IP20 и выше, расположенных в рабочей зоне крана, не требуется специальных мер защиты от механических повреждений при движении крана и груза;

4) при размещении троллей и троллейных шинопроводов, питающих краны, однорельсовые тележки и электротали, следует учитывать требования 5.4.17-5.4.40 (п. 2.2.24).

Токопроводы напряжением выше 1 кв переменного тока

Вопрос 63. Какие требования Правил должны быть выполнены при размещении токопроводов в помещениях?

Ответ. Должны быть выполнены следующие требования:

1) в производственных помещениях разрешается применение то-копроводов со степенью защиты IP40 и выше, при этом следует их располагать на высоте не менее 2,5 м в свету от уровня пола или площадки обслуживания;

2) в производственных помещениях, посещаемых только квалифицированным обслуживающим персоналом (например, в технических этажах зданий и т. п.), высота установки токопроводов со степенью защиты IP40 и выше не нормируется;

3) в электропомещениях разрешается применение токопроводов любого исполнения;

4) в местах выхода экранированного токопровода из помещений на открытый воздух необходимо предусматривать проходные изоляторы для исключения появления «росы» внутри токопровода из-за разности температур (п. 2.2.25).

Вопрос 64. На какое напряжение должна выбираться изоляция наружных открытых токопроводов (в том числе шинных мостов генераторов), включая вводы от токопроводов напряжением 6 и 10 кВ?

Ответ. Должна выбираться на номинальное напряжение 20 кВ, при напряжении 13,8-24 кВ – на напряжение 35 кВ (п. 2.2.27).

Вопрос 65. Допускается ли совместная прокладка токопроводов и технологических трубопроводов на общих опорах, а также в общих тоннелях и галереях?

Ответ. Такая прокладка, как правило, не допускается. Такая совместная прокладка допускается на промпредприятиях только для токопроводов серийного изготовления со степенью защиты IP55 и выше (п. 2.2.28).

Вопрос 66. Как рекомендуется располагать фазные проводники протяженных токопроводов?

Ответ. Рекомендуется располагать по вершинам равностороннего треугольника. При использовании транспозиции фаз по длине токопровода допускается предусматривать несимметричное (горизонтальное или вертикальное) расположение фаз (п. 2.2.31),

Вопрос 67. Каким рекомендуется принимать расстояние между проводами расщепленной фазы гибкого токопровода?

Ответ. Рекомендуется принимать равным не менее:

шести диаметров применяемых проводов для протяженных токопроводов;

одного диаметра применяемых проводов для непротяженных токопроводов, в том числе для токопроводов связи трансформаторов с распредустройствами (п. 2.2.31).

Вопрос 68. Каким следует принимать расстояния от токопроводов с оболочками, прокладываемыми вне помещений, до зданий и сооружении?

Ответ. Следует принимать:

со степенью защиты от соприкосновения с токоведущими частями ниже IP4X – как для токопроводов с открытыми токоведущими частями по гл. 2.5;

со степенью защиты IP4X и выше – как для непроходных эстакад по табл. 2.3.2 (п. 2.2.33).

Вопрос 69. Каковы требования Правил к заземлению токопроводов?

Ответ. В начале и в конце токопроводов (а для токопроводов без оболочек также в промежуточных точках) следует предусматривать, как правило, стационарные заземляющие аппараты. Допускается применение переносных заземляющих устройств.

Точки, в которых намечается установка заземлений, следует выбирать таким образом, чтобы наведенное от соседних токопроводов при коротком замыкании напряжение на участке между двумя соседними точками заземления не превышало 250 В.

Для токопроводов связи трансформаторов с распредустройствами протяженностью не более 30–50 м не требуется установка заземляющего аппарата со стороны трансформатора (п. 2.2.39).

Вопрос 70. Какие требования должны быть выполнены при размещении токопроводов со степенью защиты IPOO в туннелях и галереях?

Ответ. Должны быть выполнены требования, изложенные в ответах на вопросы 66 и 69, а также следующие требования:

1) ширина коридоров обслуживания в свету должна быть не менее 1 м между отграждением и строительной конструкцией при одностороннем расположении цепей токопровода; 1,2 м между ограждениями при двустороннем их расположении. При длине токопровода более 150 м ширина коридора обслуживания должна быть дополнительно увеличена как при одностороннем, так и при двустороннем расположении токопроводов не менее чем на 0,2 м;

2) ограждения токопроводов должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 4.2.26 для ЗРУ (п. 2.2.40).

Вопрос 71. Какие требования должны быть соблюдены при выполнении туннелей и галерей для токопроводов?

Ответ. Должны быть соблюдены следующие требования:

1) сооружения должны выполняться из негорючих материалов;

2) вентиляция туннелей и закрытых галерей должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур входящего и выходящего воздуха при номинальной нагрузке не превышала 15 °C. Вентиляционные отверстия должны быть закрыты жалюзями или сетками и защищены козырьками;

3) внутреннее пространство туннелей и галерей не должно пересекаться какими-либо технологическими, сантехническими и т. п. трубопроводами;

4) туннели и галереи рекомендуется оборудовать устройствами связи;

5) количество выходов из туннелей и галерей, а также расстояние между выходами должно отвечать требованиям, установленным для кабельных сооружений, в которых прокладываются кабели напряжением до 35 кВ (п. 2.2.42).

Глава 2.3. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 500 КВ

Область применения, определения

Вопрос 72. На какие кабельные линии распространяется настоящая глава Правил?

Ответ. Распространяется на кабельные силовые линии до 500 кВ, на линии, выполняемые контрольными кабелями и кабелями связи (п. 2.3.1).

Вопрос 73. Что такое кабельная линия?

Ответ. Это линия для передачи электроэнергии или ее отдельных импульсов, состоящая из одного или нескольких, соединенных между собой без коммутационных аппаратов, параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла (п. 2.3.2).

Вопрос 74. Что представляют собой кабельная трасса и разные трассы?

Ответ. Кабельная трасса – место расположения кабелей, идущих в одном направлении и размещенных на общей кабельной конструкции, в одной траншее, блоке и т. п.

Разные трассы – независимые кабельные трассы, отделенные одна от другой, в том числе в противопожарном отношении (п. 2.3.2).

Вопрос 75. Что представляет собой кабельное сооружение?

Ответ. Представляет собой сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей и оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы кабельных линий, а также их защиты при возникновении пожара. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты (п. 2.3.3).

Вопрос 76. Что такое кабельный коллектор, кабельный туннель и кабельный канал?

Ответ. Кабельный коллектор – туннель, предназначенный для размещения в нем кабелей и других коммуникаций.

Кабельный туннель – закрытое кабельное сооружение (коридор) с расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них кабелей и кабельных муфт, со свободным проходом по всей длине, позволяющим производить прокладку кабелей, ремонты и осмотры кабельных линий.

Кабельный канал – закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное кабельное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии (п. 2.3.3).

Вопрос 77. Что представляют собой кабельная шахта и кабельный этаж?

Ответ. Кабельная шахта – закрытое вертикальное протяженное проходное (снабженное по всей высоте скобами или лестницей) или непроходное (со съемной полностью или частично стеной или дверями (люками) на каждом этаже) сооружение с кабельными конструкциями.

Кабельный этаж – часть здания, ограниченная полом и перекрытием или покрытием, с расстоянием между полом и выступающими частями перекрытия или покрытия не менее 1,8 м (п. 2.3,3).

Вопрос 78. Что представляет собой двойной пол?

Ответ. Представляет собой полость, ограниченную стенами помещения, междуэтажным перекрытием и полом помещения со съемными плитами (на всей или части площади) (п. 2.3.3).

Вопрос 79. Что представляют собой кабельный блок и кабельная камера?

Ответ. Кабельный блок – кабельное сооружение с трубами (каналами) для прокладки в них кабелей с относящимися к нему колодцами.

Кабельная камера – подземное кабельное сооружение, закрываемое глухой съемной бетонной плитой, предназначенное для укладки кабельных муфт или для протяжки кабелей в блоки. Камера, имеющая люк для входа в нее, называется кабельным колодцем (п. 2.3.3).

Вопрос 80. Что такое кабельная эстакада и кабельная галерея?

Ответ. Кабельная эстакада – надземное или наземное открытое горизонтальное или наклонное протяженное кабельное сооружение. Кабельная эстакада может быть проходной или непроходной.

Кабельная галерея – надземное или наземное закрытое полностью или частично (например, без боковых стен) горизонтальное или наклонное проходное кабельное сооружение (п. 2.3.3).

Вопрос 81. Что такое кабельный железобетонный короб (в дальнейшем – железобетонный короб)?

Ответ. Это наземное или надземное закрытое горизонтальное или наклонное протяженное непроходное со съемными плитами покрытия сооружение с кабельными конструкциями или без конструкций (п. 2.3.4).

Вопрос 82. Что такое кабельный железобетонный лоток (в дальнейшем – железобетонный лоток)?

Ответ. Это наземное или надземное горизонтальное или наклонное протяженное непроходное открытое (без плит покрытия) сооружение с кабельными конструкциями или без конструкций (п. 2.3.5).

Вопрос 83. Что представляет собой кабельная маслонаполненная линия низкого давления?

Ответ. Представляет собой линию, в которой длительно допустимое избыточное давление масла не превышает 0,5 МПа (5 кгс/см).

Кабельная маслонаполненная линия высокого давления – это линия, в которой длительно допустимое избыточное давление масла более 1 МПа (10 кгс/см^2) (п. 2.3.6).

Вопрос 84. Какой участок кабельной линии представляет секция кабельной маслонаполненной линии низкого давления?

Ответ. Представляет собой участок линии между стопорными муфтами или стопорной и концевой муфтами (п. 2.3.7).

Вопрос 85. Что представляет собой подпитывающий пункт?

Ответ. Представляет собой кабельное сооружение с подпитывающими аппаратми и оборудованием (баки питания, баки давления, подпитывающие агрегаты и др.) (п. 2.3.8).

Вопрос 86. Что такое разветвительное устройство?

Ответ. Это часть маслонаполненной кабельной линии высокого давления между концом стального трубопровода и концевыми однофазными муфтами (п. 2.3.9).

Вопрос 87. Что представляет собой подпитывающий агрегат?

Ответ. Представляет собой автоматически действующее устройство, состоящее из баков, насосов, труб, перепускных клапанов вентилей, щита автоматики и другого оборудования, предназначенного для обеспечения подпитки маслом кабельной линии высокого давления (п. 2.3.10).

Общие требования

Вопрос 88. В размере какой площади над кабелями устанавливаются охранные зоны над подземными кабелями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей?

Ответ. Устанавливаются охранные зоны:

для кабелей выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

для кабелей до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабелей в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабелей до и выше 1 кВ в соответствии с указанными правилами устанавливается охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей (п. 2.3.15).

Вопрос 89. Каковы требования Правил в части выполнения кабельных линий?

Ответ. Кабельные линии выполняются так, чтобы при монтаже и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:

кабели укладываются с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены;

кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., закрепляются жестко и равномерно по длине кабеля, а также в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов, у соединительных и стопорных муфт;

кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, закрепляются так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;

конструкции, по которым укладываются небронированные кабели, выполняются таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей предохраняются от механических повреждении и коррозии;

кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), защищаются по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, принимаются меры для предотвращения повреждения последних;

кабели прокладываются на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом предусматривается защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений (п. 2.3.17).

Вопрос 90. Каковы правила маркировки кабельных линий?

Ответ. Каждая кабельная линия нумеруется (маркируется). Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждому из них присваивается один и тот же номер с добавлением буквенных или цифровых индексов. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты снабжаются бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт – марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт – номера муфты и даты монтажа. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки располагаются по длине не реже чем каждые 50 м и не зависимо от этого у входа и выхода кабелей из сооружений, при проходе через стены, перегородки, перекрытия (п. 2.3.23).

Вопрос 91. Каковы правила маркировки кабельной линии, проложенной в незастроенной местности, а также в обширных незастроенных местах населенных пунктов?

Ответ. В таких местностях и местах устанавливаются опознавательные знаки по длине через 50-100 м и в местах изменения направления трассы.

Трасса кабельных линий, проложенная по пахотным землям, обозначается знаками, устанавливаемыми не реже, чем через 500 м, а также в местах изменения направления трассы (п. 2.3.24).

Выбор видов прокладки

Вопрос 92. Чем руководствуются при выборе видов прокладки силовых кабелей?

Ответ. Руководствуются следующим:

1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях. Вместе с указанными силовыми кабелями допускается прокладывать контрольные кабели.

2. Прокладка кабелей в городских условиях в туннелях, по эстакадам и в галереях рекомендуется при количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, более 20.

3. Прокладка кабелем в блоках применяется в условиях большой стесненности по трассе, в местах пересечения с железнодорожными путями и проездами, при вероятности разлива металла и т. п.

4. При выборе видов прокладки кабелей по территориям городов учитывается удобство обслуживания сооружений.

5. Виды и особенности прокладки кабелей определяются проектом (п. 2.3.25).

Вопрос 93. Как прокладываются кабели по территории подстанций и распределительных устройств?

Ответ. Кабели прокладываются в туннелях, коробах, каналах, трубах, в земле, наземных и надземных железобетонных лотках, по эстакадам и в галереях. На подходах к оборудованию в пределах ячейки распределительного устройства допускается прокладка небронированных кабелей в траншеях (п. 2.3.26).

Вопрос 94. Каковы требования Правил к креплению кабельных коробов и к защите несущих конструкций зданий и эстакад?

Ответ. Крепление кабельных коробов для совмещенной прокладки силовых и контрольных кабелей допускается осуществлять как внутри, так и снаружи зданий к строительным конструкциям на расстоянии не менее 1 м от несущих стальных конструкций зданий и эстакад, за исключением стоек и опор, специально предназначенных для установки коробов. При меньших расстояниях несущие конструкции снабжаются защитой, обеспечивающей предел огнестойкости не менее 0,75 ч. Защита наносится на длине 1 м по обе стороны от короба по горизонтали, а по вертикали на 1 м вверх и 0,3 м вниз (п. 2.3.26).

Вопрос 95. Как рекомендуется производить прокладку кабелей в количестве 7 и более в потоке по улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями?

Ответ. Рекомендуется производить в коллекторах и кабельных туннелях. При пересечении улиц и площадей с усовершенствованными покрытиями и с интенсивным движением транспорта кабели прокладываются в блоках или трубах (п. 2.3.28).

Вопрос 96. Как допускается прокладывать кабели внутри зданий?

Ответ. Допускается прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах (п. 2.3.31).

Вопрос 97. Как рекомендуется выполнять прокладку кабелей сквозь строительные конструкции (стены, перегородки, перекрытия)?

Ответ. Рекомендуется выполнять в отрезках негорючих труб, а также в отфактурованных отверстиях в негорючих строительных конструкциях, отрезках коробов и специальных конструкциях; зазоры в трубах и отверстиях после прокладки кабелей заделываются негорючими легко разрушаемыми материалами. Огнестойкость прохода обеспечивается не ниже огнестойкости строительной конструкции, в которой проход выполнен, а при отсутствии данных – не ниже 0,75 ч (п. 2.3.31).

Выбор кабелей

Вопрос 98. Как производится выбор кабелей, проходящих в различных грунтах и условиях окружающей среды?

Ответ. Выбор их конструкций и сечений производится по участку с наиболее тяжелыми условиями, если длина участков с более легкими условиями не превышает строительной длины кабеля. При протяженности различных участков трассы с различными условиями прокладки более строительной длины кабеля, выбор типа кабеля и сечения жил выполняется для каждого участка (п.2.3.32).

Вопрос 99. Чем обеспечивается нераспространение горения кабельных линий?

Ответ. Обеспечивается:

использованием кабелей нераспространяющих горение – с индексом «нг» и «нг-LS» (индекс LS в марках кабелей означает низкое дымо-и газовыделение);

покрытием кабелей огнезащитными кабельными покрытиями (ОКП); использованием кабельных конструкции и кабельной арматуры, не распространяющих горение (п. 2.3.36).

Вопрос 100. Какие кабели применяют для прокладки в агрессивных грунтах (солончаки, грунт со шлаком и строительным мусором и т. п.) и в зонах действия блуждающих токов?

Ответ. Применяются кабели с соответствующими защитными покровами (например, со свинцовой оболочкой и покровами типа Б2Л, ШВ). Допускается применение кабелей с изоляцией жил из термопластичного, сшитого полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (п. 2.3.38).

Вопрос 101. Какие кабели применяются на вертикальных и наклонных участках трассы с разностью уровней, превышающей 15 м для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 35 кВ?

Ответ. Применяются кабели с нестекающей пропиточной массой, кабели с обедненно-пропитанной бумажной изоляцией и кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией (п. 2.3.45).

Вопрос 102. Какие кабели применяются в четырехпроводных (система TN-C) сетях напряжением до 1 кВ?

Ответ. Применяются четырехжильные кабели. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке с использованием оболочки в качестве совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника (PEN – проводника) за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводое составляет более 75 % допустимого длительного тока фазного провода (п. 2.3.46).

Подпитывающие устройства и сигнализация давления масла кабельных маслонаполненных линий

Вопрос 103. В каких местах рекомендуется размещать подпитывающие баки низкого давления?

Ответ. Рекомендуется размещать в закрытых помещениях. Небольшое количество подпитывающих баков (5–6) на открытых пунктах питания (при температуре окружающего воздуха не ниже 30 °C) располагаются на опорных конструкциях и защищаются от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков (п. 2.3.50).

Вопрос 104. В каких местах размещаются подпитывающие агрегаты линии высокого давления?

Ответ. Размещаются в закрытых помещениях, в которых поддерживается температура не ниже +17 °C, и располагаются возможно ближе к месту присоединения к кабельным линиям. Присоединение нескольких подпитывающих агрегатов к линии производится через масляный коллектор (п. 2.3.51).

Вопрос 105. От каких источников питания снабжаются электроэнергией подпитывающие агрегаты?

Ответ. Снабжаются электроэнергией, как правило, от двух независимых источников питания с обязательным устройством автоматического включения резерва (АВР). Подпитывающие агрегаты отделяются один от другого негорючими перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч (п. 2.3.53).

Вопрос 106. Какая аппаратура устанавливается на кабельных маслонаполненных линиях?

Ответ. На каждой секции кабельной маслонаполненной линии низкого давления устанавливаются по крайней мере два датчика давления, на линии высокого давления – датчик давления на каждом подпитывающем агрегате. Система сигнализации давления масла обеспечивается защитой от влияния электрических полей (п. 2.3.55).

Подпитывающие пункты на линиях низкого давления оборудуются телефонной связью с диспетчерскими пунктами (электросети, сетевого района) (п. 2.3.56).

Соединения и оконцевания кабелей

Вопрос 107. В каких местах размещаются стопорные, полустопорные и переходные муфты на кабельных маслонаполненных линиях?

Ответ. Размещаются в кабельных колодцах; соединительные муфты при прокладке кабелей в земле рекомендуется размещать в камерах. Соединительные муфты кабелей низкого давления в алюминиевой оболочке рекомендуется размещать в кабельных колодцах без засыпки грунтом с обязательным креплением муфт и кабелей (п. 2.3.60).

Вопрос 108. Каким рекомендуется количество соединительных муфт на 1 км при строительстве кабельных линий?

Ответ. Рекомендуется не более:

для одножильных кабелей – 2 шт.;

для многожильных кабелей на напряжение до 10 кВ включительно сечением до 95 м^2 – 3 шт.;

сечением от 120 до 240 мм – 4 шт.;

для трехжильных кабелей 20 и 35 кВ – 6 шт.

Для кабельных линий напряжением 110–500 кВ число соединительных муфт определяется проектом с учетом размеров поставляемых длин кабеля, характера трассы и видов прокладки (п. 2.3.62).

Заземление

Вопрос 109. Каким заземляющим проводом соединяются между собой оболочка и броня при заземлении металлических оболочек силовых кабелей?

Ответ. Соединяются гибким медным проводом между собой и с корпусами муфт (концевых, соединительных и др.).

Применять заземляющие или нулевые защитные проводники с проводимостью, большей чем проводимость оболочек кабелей, не требуется, однако их сечение принимается не менее 6 мм.

Если на опоре конструкции установлены наружная концевая муфта и комплект разрядников, то броня, металлическая оболочка и муфта присоединяются к заземлителю разрядников. Использование в качестве заземлителя только металлических оболочек кабелей в этом случае не допускается (п. 2.3.64).

Вопрос 110. Какие элементы подлежат заземлению на кабельных маслонаполненных линиях низкого давления?

Ответ. Подлежат заземлению концевые, соединительные и стопорные муфты. Подпитывающие устройства кабельных маслонаполненных линий присоединяются к линиям через изолирующие вставки. Корпуса концевых муфт и вводов в трансформаторы и КРУЭ заземляются, а при применении катодной защиты соединяются с устройством защиты. При применении для кабельных маслонаполненных линии низкого давления бронированных кабелей в каждом колодце броню кабеля с обеих сторон муфт соединяют между собой сваркой и заземляют (п. 2.3.65).

Вопрос 111. В каких местах заземляется стальной трубопровод маслонаполненных кабелей высокого давления, проложенный в земле?

Ответ. Заземляется по концам, а проложенный в кабельных сооружениях – по концам и в промежуточных точках, определяемых расчетами в проекте.

Концевые муфты, вводы КРУЭ рекомендуется соединять между собой и заземлять (п. 2.3.66).

Вопрос 112. Какие элементы допускается заземлять при переходе кабельной линии в воздушную (ВЛ) и при отсутствии у опоры ВЛ заземляющего устройства?

Ответ. Допускается заземлять кабельные муфты (мачтовые) только присоединением к металлической оболочке кабеля, если кабельная муфта на другом конце кабеля присоединена к заземляющему устройству и сопротивление кабельной оболочки соответствует указаниям гл. 1–7 ПУЭ (п. 2.3.67).

Вопрос 113. Как соединяются заземлители концевых муфт кабельных линий 110–500 кВ с грозозащитным тросом ВЛ?

Ответ. Соединяются термически устойчивыми проводниками (п. 2.3.67).

Специальные указания к кабельному хозяйству электростанций, подстанций и распределительных устройств

Вопрос 114. На какое кабельное хозяйство распространяются настоящие специальные указания?

Ответ. Распространяются на кабельное хозяйство электрических станций мощностью 25 МВт и более, а также распределительных устройств и подстанций напряжением 35-500 кВ (п. 2.3.68).

Вопрос 115. Как выполняются главная электрическая схема, схема собственных нужд и схема оперативного тока, управление оборудованием, компоновка оборудования и кабельных трасс электростанций и подстанций?

Ответ. Выполняются таким образом, чтобы при возникновении пожара в кабельном хозяйстве были исключены:

одновременная потеря взаиморезервирующих кабельных линий; выход из работы систем обнаружения и тушения пожара; нарушение работы более чем одного блока на теплоэлектростанции;

нарушение работы блоков на гидроэлектростанции, количество которых определяется условиями компоновки сооружений и оборудования, а также условиями работы в энергосистеме (п. 2.3.69).

Вопрос 116. По каким трассам прокладываются взаимно резервирующие кабельные линии (силовые, оперативного тока, средств связи, управления, сигнализации, систем пожаротушения и др.)?

Ответ. Прокладываются по разным трассам. Кабельные линии, идущие к общестанционным объектам: ОРУ, ЗРУ, ГРУ, ЦЩУ, центральной циркуляционной, мазутонасосной (если мазут является основным топливом), пожарной насосной, химводоочистке, топливоподаче, компрессорной воздушных выключателей и т. п., выполняются взаиморезервирующими (п. 2.3.71).

Вопрос 117. Допускается ли при необходимости прокладки силовых общестанционных кабелей с кабелями блоков по одним трассам совместная их прокладка?

Ответ. Допускается совместная их прокладка в одном кабельном сооружении (этаже, туннеле, коробе, канале, шахте) только в пределах одного блока без разделения в пожарном отношении. При прохождении этих кабелей по трассам двух и более блоков общестанционные силовые кабели отделяются от блочных кабелей конструкциями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч (п. 2.3.72).

Вопрос 118. В каких условиях прокладываются кабели установок пожарной сигнализации (кроме кабелей к извещателям), автоматического и дистанционного управления установками пожаротушения и кабели их электропитания, за исключением пожарных насосов и относящихся к ним кабелей, имеющих резервирование?

Ответ. Прокладываются вне защищаемых этими установками кабельных сооружений. Допускается их прокладка в пределах защищаемых ими кабельных сооружений кабелями с минеральной изоляцией, в металлических трубах или в отдельных металлических коробах (п. 2.3.73).

Вопрос 119. Какие кабели прокладываются в помещениях топливоподачи?

Ответ. Прокладываются только кабели, которые относятся к оборудованию, установленному в данном помещении (п. 2.3.74).

Вопрос 120. Допускается ли применение силовых кабелей с однопроволочными жилами на электростанциях, подстанциях (городских центрах питания)?

Ответ. Применение таких кабелей сечением более 50 мм не допускается (п. 2.3.75).

Вопрос 121. Какие приспособления сооружаются для обеспечения доступа к кабелям при расположении их на высоте 5 м и более?

Ответ. Сооружаются площадки обслуживания и проходы.

Для одиночных кабелей и небольших групп кабелей (до 20) площадки обслуживания допускается не сооружать, но при этом обеспечивается возможность замены и ремонта кабелей в условиях эксплуатации (п. 2.3.76).

Вопрос 122. С каким пределом огнестойкости выполняются места прохода кабелей в помещения щитов управления и в помещения закрытых распределительных устройств?

Ответ. Выполняются с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

Кабельные шахты отделяются от кабельных туннелей, этажей и других кабельных сооружений негорючими перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и оборудуются перекрытиями вверху и внизу. В протяженных шахтах места прохода кабелей через перекрытия оборудуются негорючими поэтажными уплотнениями, препятствующими распространению огня в верхние этажи и падению горящих частей в нижние, а в перекрытиях каждого третьего этажа, но не реже чем через 10 м, выполняются проходы с огнестойкостью, соответствующей огнестойкости перекрытия, а при отсутствии данных – не ниже 0,75 ч (п. 2.3.78).

Прокладка кабелей в земле

Вопрос 123. Какой выбирается глубина заложения кабелей от планировочной отметки?

Ответ. Выбирается не менее:

кабелей до 20 кВ – 0,7 м;

кабелей 35 кВ – 1 м;

при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения – 1 м.

Глубина заложения кабелей напряжением 1-35 кВ выбирается не более 1,6 м.

Кабельные маслонаполненные линии 110–500 кВ закладываются на глубину от планировочной отметки не менее 1,5 м.

Допускается уменьшение глубины заложения до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе кабелей в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).

Прокладка кабелей 6-10 кВ по пахотным землям производится на глубине не менее I м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы (п. 2.3.79).

Вопрос 124. Сколько слоев кабелей до 500 кВ можно прокладывать в земле, траншее?

Ответ. Можно прокладывать только один слой, а в трубах не более чем два. Прокладка кабелей под проезжей частью вдоль улиц не допускается (п. 2.3.79).

Вопрос 125. Каковы требования Правил при прокладке кабелей непосредственно в земле?

Ответ. При такой прокладке кабели прокладываются в траншеях и имеют снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

Кабели на всем протяжении защищаются от механических повреждений путем покрытия:

при напряжении 35 кВ и выше бетонными плитами толщиной не менее 50 мм;

при напряжении ниже 35 кВ – плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей. Применение силикатного, а также пустотелого или дырчатого кирпича не допускается. При прокладке на глубине более 1 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.

Допускается для кабелей до 10 кВ вместо механической защиты плитами или кирпичом использовать предупредительную сигнальную ленту (п. 2.3.80).

Вопрос 126. Допускается ли прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений?

Ответ. Такая прокладка не допускается (п. 2.3.81).

Вопрос 127. Каким принимается расстояние в свету по горизонтали между кабелями при их параллельной прокладке?

Ответ. Как правило, принимается не менее:

1) 100 мм – между силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;

2) 250 мм – между кабелями напряжением 20–35 кВ и между ними и контрольными кабелями;

3) 500 мм – между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями;

4) 500 мм – между силовыми кабелями и кабелями связи;

5) 500 мм – между маслонаполненными кабелями 110–500 кВ и другими кабелями.

Допускается с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в пп. 2–3, до 100 мм, а между силовыми кабелями напряжением до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка негорючих перегородок и т. п.).

Расстояние между контрольными кабелями не нормируется (п. 2.3.82).

Вопрос 128. Каковы расстояния от кабеля до стволов деревьев при его прокладке в зоне насаждений?

Ответ. Должно быть, как правило, не менее 2 м. При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками расстояние обеспечивается не менее 0,75 м. Допускается уменьшение этих расстояний при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки или прокола грунта (п. 2.3.83).

Вопрос 129. Какие расстояния обеспечиваются при параллельной прокладке кабелей?

Ответ. Расстояние по горизонтали в свету от кабелей до трубопроводов, водопровода, канализации, дренажа газопроводов низкого, среднего и высокого давления (до 0,6 МПа) – не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,6 МПа) – не менее 2 м; до теплопровода – не менее 2 м, до магистральных трубопроводов – не менее 10 м (п. 2.3.84 и п. 2.3.85).

Вопрос 130. Как прокладываются кабели параллельно с железными дорогами?

Ответ. Прокладываются, как правило, вне зоны отчуждения дороги. Расстояние от кабеля до оси пути железной дороги принимается не менее 3,25 м, а для электрифицированной дороги – не менее 10,75 м.

При наличии обоснования допускается прокладка кабелей в пределах зоны отчуждения железной дороги (п. 2.3.86).

Вопрос 131. Как прокладываются кабели параллельно с автомобильными дорогами?

Ответ. Прокладываются с внешней стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 л от бордюрного камня.

При наличии обоснования допускается уменьшение указанных расстояний (п. 2.3.88).

Вопрос 132. Чему должно быть равно расстояние в свету от кабеля до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ?

Ответ. Это расстояние принимается для опор ВЛ напряжением выше 1 кВ не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабеля до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1 кВ допускается уменьшать до 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через ближний провод ВЛ, не нормируется (п. 2.3.89).

Вопрос 133. Каковы требования Правил при пересечении кабелями других кабелей?

Ответ. Они разделяются слоем земли толщиной не менее 0,5 м. Допускается в стесненных условиях уменьшение этого расстояния для кабелей напряжением 35 кВ и ниже до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала (п. 2.3.90).

Вопрос 134. Каким принимается расстояние между кабелями и трубопроводом при пересечении кабелями трубопроводов, в том числе нефте-и газопроводов?

Ответ. Принимается не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.

При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между ними в свету принимается не менее 1 м (п. 2.3.91).

Вопрос 135. Каким принимается расстояние между кабелями и перекрытием теплопровода при пересечении кабелями до 35 кВ теплопроводов?

Ответ. Принимается не менее 0,5 м, а в стесненных условиях – не менее 0,25 м. При этом теплопровод на участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону от крайних кабелей закрывается теплоизоляцией так, чтобы температура земли не повышалась более чем на 10 °C по отношению к высшей летней температуре и на 15 °C по отношению к низшей зимней.

В случаях, когда указанные условия не могут быть обеспечены, допускается выполнение одного из следующих мероприятий:

заглубление кабелей до 0,5 м вместо 0,7 м;

применение кабельной вставки большего сечения;

прокладка кабелей под теплопроводом в трубах на расстоянии от него не менее 0,5 м, при этом трубы укладываются таким образом, чтобы замена кабелей могла быть выполнена без производства земляных работ (например, ввод концов труб в камеры) (п. 2.3.92).

Вопрос 136. Как прокладываются кабели при пересечении с железными и автомобильными дорогами?

Ответ. Прокладываются в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав.

При отсутствии зоны отчуждения такая прокладка выполняется только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги (п. 2.3.93).

Вопрос 137. Как выводится кабель на поверхность в случае перехода кабельной линии в воздушную?

Ответ. Выводится на поверхность на расстоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки полотна (п. 2.3.93).

Вопрос 138. Как прокладываются кабели при пересечении трамвайных путей?

Ответ. Прокладываются в изолирующих блоках или трубах. Пересечение выполняется на расстоянии не менее 3 м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей (п. 2.3.94).

Вопрос 139. Каким должно быть расстояние в свету между корпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем при установке на кабелях муфт?

Ответ. Должно быть, как правило, не менее 0,25 м.

Допускается уменьшать это расстояние при условии установки между муфтой и кабелем асбоцементной или т. п. перегородки (п. 2.3.96).

Вопрос 140. Какие принимаются меры при наличии по трассе кабелей блуждающих токов опасных значений?

Ответ. В этом случае изменяется трасса линии с тем, чтобы обойти опасные зоны.

При невозможности изменить трассу предусматриваются меры по максимальному снижению уровней блуждающих токов, применяются кабели с повышенной стойкостью к воздействию коррозии или осуществляется активная защита кабелей от воздействия электрокоррозии.

При прокладке кабелей в агрессивных грунтах и зонах с наличием блуждающих токов опасных значений применяется катодная поляризация (установка электродренажей, протекторов, катодная защита).

Применять катодную защиту кабелей, проложенных в солончаковых грунтах или засоленных водоемах, не рекомендуется.

При наличии в земле блуждающих токов на кабельных линиях устанавливаются контрольные пункты в местах и на расстояниях, позволяющих определить границы опасных зон, что необходимо для последующего рационального выбора и размещении защитных средств (п. 2.3.97).

Прокладка кабелей в кабельных блоках, трубах и железобетонных лотках

Вопрос 141. Сколько резервных каналов предусматривается в каждом кабельном блоке при проектировании?

Ответ. Предусматривается до 15 % резервных каналов, но не менее одного канала (п. 2.3.100).

Вопрос 142. Какой уклон предусматривается для кабельных блоков?

Ответ. Предусматривается уклон не менее 0,2 % (п.2.3.102)

Вопрос 143. Каким выбирается диаметр труб при прокладке кабеля в земле?

Ответ. Выбирается не менее 1,5 наружных диаметров кабеля, а для кабеля в алюминиевой оболочке – не менее двукратного (п. 2.3.103).

Вопрос 144. В каких местах сооружаются кабельные колодцы, обеспечивающие протяжку кабелей и удаление их из блоков?

Ответ. Сооружаются в местах, где изменяется направление прокладки блоков, и в местах перехода кабелей из кабельных блоков в землю. Такие колодцы сооружаются также и на прямолинейных участках трассы на расстоянии один от другого, определяемом значением предельно допустимого усилия тяжения кабелей. При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 110 кВ переход кабелей из блоков в землю допускается осуществлять без кабельных колодцев. При этом отверстия концов труб заделываются водонепроницаемым материалом (п. 2.3.104).

Вопрос 145. Какими способами осуществляется ввод кабелей из блоков и труб в здания и сооружения?

Ответ. Осуществляется одним из следующих способов:

непосредственным вводом в них блоков и труб;

сооружением колодцев;

сооружением приямков внутри зданий либо камер у их наружных стен (п. 2.3.105).

Вопрос 146. Каким способом укладываются железобетонные лотки?

Ответ. Укладываются на специальных бетонных подкладках с уклоном не менее 0,2 % по спланированной трассе таким образом, чтобы не препятствовать стоку ливневых вод. При наличии в днищах надземных железобетонных лотков проемов, обеспечивающих выпуск ливневых вод, создавать уклон не требуется (п. 2.3.107).

Вопрос 147. Как производится прокладка кабельных перемычек из небронированных кабелей в пределах одной ячейки открытого распределительного устройства?

Ответ. Такая прокладка допускается в траншее, причем применение в этом случае труб при подводке их к шкафам управления и релейной защиты не рекомендуется, а защита кабелей от механических повреждений выполняется другими способами (с применением уголка, швеллера и др.) (п. 2.3.107).

Прокладка кабелей в кабельных сооружениях

Вопрос 148. Какими приспособлениями отделяются кабельные этажи, туннели, галереи, эстакады и шахты от других помещений и соседних кабельных сооружений?

Ответ. Отделяются негорючими перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такими же перегородками протяженные туннели разделяются на отсеки длиной не более 150 м при наличии кабелей напряжением до 35 кВ и не более 100 м при наличия кабелей напряжением 110 кВ и выше. Площадь каждого отсека двойного пола – не более 600 м^2 (п. 2.3.109).

Вопрос 149. В каких местах располагаются выходы из кабельных сооружений?

Ответ. Располагаются наружу или в помещения с производством категорий Г и Д. Количество и расположение выходов из кабельных сооружений определяется, исходя из местных условий, но не менее двух. При длине кабельного сооружения не более 25 м допускается иметь один выход (п. 2.3.109).

Вопрос 150. Какого исполнения предусматриваются двери кабельных сооружений?

Ответ. Предусматривается самозакрывающимися, с уплотненными притворами. Выходные двери из кабельных сооружений открываются наружу и снабжаются замками, отпираемыми из кабельных сооружений без ключа, а двери между отсеками открываются по направлению ближайшего выхода и оборудуются устройствами, поддерживающими их в закрытом положении (п. 2.3.109).

Вопрос 151. В каких случаях предусматриваются входы с лестницами?

Ответ. Предусматриваются в случае сооружения проходных кабельных эстакад с мостиками обслуживания. Расстояние между входами обеспечивается не более 150 м, расстояние от торца эстакады до входа в нее – не более 25 м.

Расстояние между входами в кабельную галерею при прокладке в ней кабелей напряжением до 35 кВ принимается не более 150 м, а при прокладке кабелей на напряжение 110 кВ и выше – не более 120 м (п. 2.3.109).

Вопрос 152. Какими приспособлениями делятся на отсеки кабельные галереи?

Ответ. Делятся на отсеки негорючими противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Длина отсеков галереи – не более 150 м при прокладке в них кабелей на напряжение до 35 кВ и не более 120 м при прокладке кабелей на напряжение 110 кВ и выше. На наружные кабельные галереи, закрытые частично, указанные положения не распространяются (п. 2.3.109).

Вопрос 153. Какое дно допускается в кабельных каналах, сооружаемых вне помещений и расположенных выше уровня грунтовых вод?

Ответ. Допускается земляное дно с дренирующей подсыпкой толщиной 10–15 см из утрамбованного гравия или песка (п. 2.3.110).

Вопрос 154. Какими плитами перекрываются кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях?

Ответ. Перекрываются съемными негорючими плитами. В электромашинных и тому подобных помещениях каналы рекомендуется перекрывать рифленой сталью, а в помещениях щитов управления с паркетными полами – деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью (п. 2.3.111).

Вопрос 155. На каких участках не допускается сооружение кабельных каналов?

Ответ. Не допускается на участках, где могут быть пролиты расплавленный металл, жидкости с высокой температурой или же вещества, разрушающие действующие на металлические оболочки кабелей. На указанных участках не допускается также устройство люков в коллекторах и туннелях (п. 2.3.113).

Вопрос 156. В соответствии с какими требованиями Правил производится размещение кабелей в сооружениях?

Ответ. Производится в соответствии со следующим:

1. Контрольные кабели и кабели связи размещаются только под или только над силовыми кабелями; при этом они отделяются огнезащитной перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.

2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.

3. Силовые кабели до 1 кВ прокладываются под или над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять огнезащитной перегородкой.

4. Различные группы кабелей – рабочие и резервные кабели выше 1 кВ, питающие электроприемники 1-й категории, – прокладываются на разных горизонтальных уровнях и разделяются огнезащитными перегородками.

5. Разделительные огнезащитные перегородки, указанные в пл. 1,3 и 4, выбираются с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч (п. 2.3.116).

Вопрос 157. Каковы правила прокладки маслонаполненных кабелей?

Ответ. Они прокладываются, как правило, в отдельных кабельных сооружениях. Допускается их прокладка совместно с другими кабелями; при этом маслонаполненные кабели размещаются в нижней части кабельного сооружения и отделяются от других кабелей горизонтальными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такими же перегородками отделяют одну от другой маслонаполненные кабельные линии (п. 2.3.117).

Вопрос 158. Выполнение каких кабельных сооружений допускается в местах, насыщенных подземными коммуникациями?

Ответ. Допускается выполнение полупроходных туннелей высотой, уменьшенной по сравнению с предусмотренной в табл. 2.3.1, но не менее 1,5 м, при одновременном выполнении следующих положений:

напряжение кабелей не выше 10 кВ;

протяженность туннеля не более 100 м;

остальные расстояния соответствуют приведенным в табл. 2.3.1;

на концах туннеля сооружаются выходы или люки (п.2.3.120).

Вопрос 159. Каким способом прокладываются контрольные кабели? Ответ. Прокладываются, как правило, на лотках и в коробах пучками и многослойно при соблюдении следующих условий:

1. Диаметр (высота или ширина) пучка кабелей не более 100 м

2. Высота слоев в одном коробе не выше 150 мм.

3. В пучках и многослойно прокладываются только кабели с однотипными оболочками (металлическими или неметаллическими с гладкими поверхностями).

Таблица 2.3.1

Размеры для кабельных сооружений

* – в зоне расположения электрооборудования допускается предусматривать приямки глубиной от уровня пола более 1,2 м для ввода кабелей в электрооборудование;

** – полезная длина полки (консоли) должна быть не более 0,5 м на прямых участках;

*** – при расположении кабелей треугольником на соседних полкам (консоля) – 0,25 м;

**** – в том числе для кабелей, прокладываемых в кабельных шахте перекрытия. Огнепреградительные пояса выполняются по всему сечению короба в виде кабельного прохода с плотным прилеганием заделочного материала к стенкам короба и кабеля с обеспечением предела огнестойкости не менее 0,75 ч. При пересечении коробами стен, перекрытий и перегородок с нормированной огнестойкостью 1,5 ч и более огнепреградительные пояса также выбираются с пределом огнестойкости не менее 1,5 ч.

4. Крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах, пучков кабелей к лоткам выполняется так, чтобы была предотвращена деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и устройств крепления.

5. Внутри коробов устанавливаются огнепреградительные пояса: на вертикальных участках – на расстоянии не более 20 м, на горизонтальных участках – на расстоянии не более 30 м, а также в местах разветвления коробов и проходе через стены, перегородки.

6. В каждом направлении кабельной трассы предусматривается запас емкости не менее 15 % общей емкости коробов, лотков, конструкций.

Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается (п. 2.3.121).

Вопрос 160. Каковы требования Правил к люкам кабельных колодцев и туннелей?

Ответ. Они выбираются диаметром не менее 750 мм и закрываются двойными металлическими крышами, из которых нижняя снабжается приспособлением для запирания на замок, открываемый со стороны туннеля без ключа. Крышки снабжаются приспособлениями для их снятия. Внутри помещений применение второй крышки не требуется; (п. 2.3.124).

Вопрос 161. Какие дополнительные элементы устанавливаются на соединительных муфтах силовых трехжильных кабелей напряжением 6-35 кВ (кроме кабелей, проложенных в земле)?

Ответ. Устанавливаются специальные защитные оболочки для локализации пожаров и взрывов, которые могут возникнуть при электрических пробоях в муфтах (п. 2.3.125).

Вопрос 162. Какой вентиляцией обеспечиваются кабельные сооружения, за исключением эстакад, колодцев для соединительных муфт, каналов и камер?

Ответ. Обеспечиваются естественной или искусственной вентиляцией, причем вентиляция каждого отсека выполняется независимой.

При расчете вентиляции кабельных сооружении принимается, что температура воздуха в кабельных сооружениях обеспечивается согласно условиям эксплуатации кабелей, а перепад температур между поступающим и удаляемым воздухом составляет не более 10 °C (п. 2.3.128).

Вопрос 163. Какими должны быть расстояние в свету между кабелями и трубопроводами, а также от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений?

Ответ. Расстояния между кабелями и трубопроводами выдерживается не менее 0,5 м, а между трубами (коробами) с кабелями и трубопроводами – не менее 0,1 м.

Наименьшие расстояния от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений выбирается в соответствии с табл. 2.3.2

Таблица 2.3.2

Наименьшие расстояния от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений

Вопрос 164. Каковы требования Правил к размещению на территории предприятий кабельных эстакад и галереи, а также кабелей?

Ответ. Все они размещаются на высоте в свету от уровня земли или дороги не менее 5 м над проезжей частью и 2,5 м над непроезжей частью.

Кабели, прокладываемые к электроприемникам трубопроводов (для управления задвижками, сигнализации, диспетчеризации и т. п.) допускается размещать на кабельных конструкциях, прикрепленных к трубопроводам. При этом кабели рекомендуется использовать бронированные. Небронированные кабели прокладываются в металлических трубах или коробах.

Прокладка кабелей, не относящихся к электроприемникам трубопроводов, непосредственно по трубопроводам, не допускается (п. 2.3.129).

Прокладка кабелей в производственных помещениях

Вопрос 165. Какие указания Правил выполняются при прокладке кабелей в производственных помещениях?

Ответ. Выполняются следующие указания:

1. Обеспечивается доступ к кабелям для ремонта, а при открытой прокладке – и для осмотра.

Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, защищаются от повреждений в соответствии с указаниями, приведенными в ответе на вопрос 89.

2. Расстояния в свету между кабелями выбирается в соответствии с табл. 2.3.1.

3. Расстояния между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, выбирается не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями – не менее I м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели защищаются от механических повреждении (металлическими трубами, оболочками и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой стороны, а в необходимых случаях защищаются от перегрева.

Пересечения кабелями проходов выполняются на высоте не менее 1,8 м от пола.

Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается (п. 2.3.130).

Вопрос 166. Как производится прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях?

Ответ. Производится в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах заделываются легко пробиваемым негорючим материалом. Огнестойкость прохода кабелей через строительные конструкции с нормируемой огнестойкостью обеспечивается не ниже предела огнестойкости этой строительной конструкции.

Прокладка кабелей в вентиляционных каналах не допускается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.

Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается (п. 2.3.131).

Подводная прокладка кабелей

Вопрос 167. Каковы правила прокладки кабелей при пересечении рек, каналов и т. п.?

Ответ. В этих случаях кабели, как правило, заглубляются в дно на глубину не менее 1 м на прибрежных и мелководных участках, а также на судоходных и сплавных путях; 2 м при пересечении кабельными маслонаполненными линиями.

В водоемах, где периодически производятся дноуглубительные работы, кабели заглубляются в дно до отметки, определяемой условиями дноуглубительных работ.

При прокладке кабельных маслонаполненных линий 110–500 кВ на судоходных реках и каналах в целях защиты их от механических повреждений рекомендуется заполнять траншеи мешками с песком с последующим набросом камней (п. 2.3.135).

Вопрос 168. Каким рекомендуется принимать расстояние между кабелями, заглубляемыми в дно рек, каналов и т. п. с шириной водоема до 100 м?

Ответ. Рекомендуется принимать не менее 0,25 м. Вновь сооружаемые подводные кабельные линии прокладываются на расстоянии от действующих кабельных линии не менее 1,25 глубины водоема, исчисленной для многолетнего среднего уровня воды.

При прокладке в воде кабелей низкого давления на глубине 5-15 м и при скорости течения, не превышающей 1 м/с, расстояния между отдельными фазами (без специальных креплений фаз между собой) рекомендуется принимать не менее 0,5 м, а расстояния между крайними кабелями параллельных линий – не менее 5 м (п. 2.3.136).

Вопрос 169. Допускается ли пересечение кабелей между собой под водой?

Ответ. Пересечение кабелей под водой не допускается (п. 2.3.139).

Вопрос 170. Какое количество резервных кабелей предусматривается при прокладке в воде?

Ответ. При прокладке в воде трех и более кабелей до 35 кВ предусматривается один резервный, кабель на каждые три рабочих. При прокладке в воде маслонаполненных линий из однофазных кабелей предусматривается резерв: для одной линии – одна фаза, для двух линий – две фазы, для трех и более – по проекту, по не менее двух фаз. Резервные фазы прокладываются таким образом, чтобы они могли быть использованы взамен любой из действующих рабочих фаз (п. 2.3.141).

Прокладка кабелей по специальным сооружениям

Вопрос 171. Как выполняется прокладка кабелей по каменным, железобетонным и металлическим мостам?

Ответ. Выполняется под пешеходной частью моста в каналах или в отдельных для каждого кабеля негорючих трубах; предусматриваются меры по предотвращению стока ливневых вод по этим трубам.

По металлическим и железобетонным мостам и при подходе к ним кабели рекомендуется прокладывать в асбестоцементных трубах. В местах перехода с конструкции моста в грунт кабели рекомендуется прокладывать также в асбестоцементных трубах (п. 2.3.142).

Вопрос 172. Как выполняется прокладка кабелей по деревянным сооружениям (мостам, причалам, пирсам и т. п.)?

Ответ. Выполняется в стальных трубах (п. 2.3.143).

Вопрос 173. При какой толщине слоя земли допускается прокладка кабелей по плотинам, дамбам, пирсам и причалам непосредственно в земляной траншее?

Ответ. Допускается при толщине слоя земли не менее 1 м (п. 2.3.145).

Вопрос 174. Допускается ли прокладка маслонаполненных кабелей по мостам?

Ответ. Такая прокладка маслонаполненных кабелей не допускается (п. 2.3.146).

Прокладка кабелей в сейсмически активных районах

Вопрос 175. Допускается ли прокладка кабеля в грунте в трубах и блоках?

Ответ. Такая прокладка в сейсмически активных зонах не допускается (п. 2.3.147).

Вопрос 176. Как рекомендуется выполнять прокладку кабеля в грунте в районах с сейсмичностью 7 баллов и более?

Ответ. Рекомендуется выполнять змейкой, предусматривая запас кабеля по длине не менее 3 % от общей длины траншеи. Для прокладки в грунте применяются кабели с проволочной броней. Допускается применение кабелей с ленточной броней при прокладке в железобетонных лотках, соединенных между собой по длине посредством сварки и т. п. (п. 2.3.148).

Прокладка кабельных линий на опорах

Вопрос 177. На какие кабельные линии распространяются указания данного раздела Правил?

Ответ. Распространяются на кабельные линии напряжением 0,4– 35 кВ, прокладываемых на металлических, железобетонных и деревянных опорах с применением несущего троса и специальной арматуры (п. 2.3.151).

Вопрос 178. Какие условия выполняются при прокладке кабелей.

Ответ. Выполняются следующие условия:

кабели доступны для осмотра и ремонта;

кабели защищены от повреждений в соответствии с указаниями, приведенными в ответе на вопрос 89 (п. 2.3.152).

Вопрос 179. Какие кабели применяются для прокладки на опорах?

Ответ. Применяются кабели с резиновой, поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляцией. Прокладка на опорах силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией не допускается (п. 2.3.153).

Вопрос 180. В каких местах кабельной линии выполняется заземление металлических оболочек и экранов кабелей напряжением 3-35 кВ?

Ответ. Выполняется в начале и конце кабельной линии, а также не реже чем через 1 км по длине (п. 2.3.155).

Вопрос 181. В каких местах выполняется заземление несущего троса и металлических элементов его подвески?

Ответ. Выполняется в начале и конце кабельной линии, в местах перехода в другие виды прокладки (подземная прокладка, прокладка в кабельном сооружении, подводная прокладка) и переходе в воздушную линию электропередачи (п. 2.3.156).

Вопрос 182. Каковы условия прохождения кабельной линии по лесным массивам и зеленым насаждениям?

Ответ. Вырубка просек при этом не требуется. Расстояние от кабельной линии до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса и наибольшем отклонении кабеля принимается не менее 0,3 м (п. 2.3.157).

Вопрос 183. Каким принимается расстояние по вертикали от кабелей до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности и проезжей части улиц?

Ответ. Принимается не менее 5 м (п. 2.3.158).

Вопрос 184. Допускается ли совместная прокладка кабелей на опорах с ВЛИ?

Ответ. Такая совместная прокладка допускается. Расстояние между кабелями напряжением 3-35 кВ и ВЛИ принимается не менее 1 м, при этом кабели должны располагаться выше проводов ВЛИ. Расстояние в свету между кабелями напряжением до 1 кВ и ВЛИ принимается не менее 0,3 м (п. 2.3.159).

Вопрос 185. Каковы требования Правил в части соединения несущего троса, установки соединительных, ответвительных и концевых муфт?

Ответ. Указанные операции, как правило, выполняются на специальных полках опор. Допускается соединение несущего троса и установка соединительных муфт в пролете, при этом количество соединительных муфт не должно превышать двух (п. 2.3.160).

Глава 2.4. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ

Область применения, определения

Вопрос 186. На какие воздушные линии электропередачи распространяется настоящая глава Правил?

Ответ. Распространяется на воздушные линии электропередачи переменного тока напряжением до 1 кВ, выполняемые с применением изолированных или неизолированных проводов (п.2.4.1).

Вопрос 187. Что представляет собой воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ?

Ответ. Представляет собой устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.

Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ (п. 2.4.2).

Вопрос 188. Какой провод называется самонесущим изолированным проводом?

Ответ. Называются скрученные в жгут изолированные жилы, причем несущая жила может быть как изолированной, так и неизолированной. Механическая нагрузка может восприниматься или несущей жилой, или всеми проводниками жгута (п. 2.4.2)

Вопрос 189. Что представляет собой магистраль BJI?

Ответ. Представляет собой участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.

К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу (п. 2.4.3).

Вопрос 190. Что такое линейное ответвление от ВЛ и ответвление от ВЛ к вводу?

Ответ. Линейное ответвление от ВЛ – это участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов.

Ответвление от ВЛ к вводу – это участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).

Ответвление от ВЛМ допускается выполнять в пролете (п. 2.4.3).

Вопрос 191. Каковы состояния ВЛ в расчетах механической части?

Ответ. Предусмотрены следующие режимы состояния ВЛ: нормальный режим – режим при необорванных проводах; аварийный режим – режим при оборванных проводах; монтажный режим – режим в условиях монтажа опор и проводов.

Механический, расчет ВЛ до 1 кВ в аварийном режиме не производится (п. 2.4.4).

Общие требования

Вопрос 192. Каковы требования Правил к размещению воздушных линий электропередачи?

Ответ. ВЛ должны размещаться так, чтобы опоры не загораживали входы в здания и въезды во дворы и не затрудняли движения транспорта и пешеходов. В местах, где имеется опасность наезда транспорта (у въездов во дворы, вблизи съездов с дорог, при пересечении дорог), опоры должны быть защищены от наезда (например, отбойными тумбами) (п.2.4.6).

Вопрос 193. Какова должна быть маркировка опор ВЛ?

Ответ. На опорах ВЛ на высоте не менее 2 м от земли через 250 м на магистрали ВЛ должны быть установлены (нанесены):

порядковый номер опоры;

плакаты, на которых указаны расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи (на опорах, установленных на расстоянии менее 4 м до кабелей связи), ширина охранной зоны и телефон владельца ВЛ (п. 2.4.7).

Вопрос 194. Что необходимо соблюдать при прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям?

Ответ. Вырубка просек при этом не требуется, а расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП и наибольшем их отклонении должно быть не менее 0,3 м.

Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений; должно быть не менее 0,5 м (п. 2.4.8).

Провода. линейная арматура

Вопрос 195. Какие провода должны применяться на ВЛ?

Ответ. Должны применяться, как правило, самонесущие изолированные провода (СИП).

СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона (п. 2.4.13).

Вопрос 196. Какие провода с минимальными сечениями должны применяться по условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам?

Ответ. Следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в таблица 2.4.1 и 2.4.2 (п. 2.4.14).

Таблица 2.4.1

Минимально допустимые сечения изолированных проводов

* В скобках дано сечение жилы самонесущих изолированных проводов, скрученных в жгут, без несущего провода.

Таблица 2.4.2

Минимально допустимые сечения неизолированных и изолированных проводов

Вопрос 197. Какие параметры проводов используются при механическом расчете проводов?

Ответ. Используются параметры проводов, приведенные в табл. 2.5.8, а также механические напряжения в проводах, допустимые значения которых не должны превышать данных, приведенных в табл. 2.4.3 (п. 2.4.17).

Таблица 2.4.3

Допустимое механическое напряжение в проводах ВЛ до 1 кВ

Вопрос 198. Как следует производить крепление, соединение СИП и присоединение к СИП?

Ответ. Следует производить следующим образом:

1) крепление провода магистрали ВЛИ на промежуточных и угловых промежуточных опорах – с помощью поддерживающих зажимов;

2) крепление провода магистрали ВЛИ на опорах анкерного типа, а также концевое крепление проводов ответвления на опоре ВЛИ и на вводе – с помощью натяжных зажимов;

3) соединение проводов ВЛИ в пролете с помощью специальных соединительных зажимов; в петлях опор анкерного типа допускается соединение неизолированного несущего провода с помощью плошечного зажима. Соединительные зажимы, предназначенные для соединения несущего провода в пролете, должны иметь механическую прочность не менее 90 % разрывного усилия провода;

4) соединение фазных проводов магистрали ВЛИ – с помощью соединительных зажимов, имеющих изолирующее покрытие или защитную изолирующую оболочку;

5) соединение проводов в пролете ответвления к вводу не допускается;

6) соединение заземляющих проводников – с помощью плашечных зажимов;

7) ответвительные зажимы следует применять в случаях:

ответвления от фазных жил, за исключением СИП со всеми несущими проводниками жгута;

ответвления от несущей жилы (п. 2.4.21).

Вопрос 199. Как следует производить соединения проводов в пролетах ВЛ?

Ответ. Следует производить при помощи соединительных зажимов, обеспечивающих механическую прочность не менее 90 % разрывного усилия провода.

В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод.

В пролетах пересечения ВЛ с инженерными сооружениями соединение проводов ВЛ не допускается.

Провода разных марок или сечений должны соединяться только в петлях анкерных опор (п. 2.4.24).

Расположение проводов на опорах

Вопрос 200. Какое расположение изолированных и неизолированных проводов допускается на опорах?

Ответ. Допускается любое расположение проводов независимо от района климатических условий. Нулевой провод ВЛ с неизолированными проводами, как правило, следует располагать ниже фазных проводов. Неизолированные и изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛ, должны располагаться, как правило, над PEN(PE) проводником ВЛ (п. 2.4.27).

Вопрос 201. На какой высоте располагаются устанавливаемые на опорах аппараты для подключения электроприемников?

Ответ. Должны размещаться на высоте не менее 1,6 м от поверхности земли (п. 2.4.28).

Вопрос 202. Какими должны быть расстояния между неизолированными проводами на опоре и в пролете по условиям их сближения в пролете при наибольшей стреле провеса до 1,2 м?

Ответ. Должны быть не менее:

при вертикальном расположении проводов и расположении проводов о горизонтальным смещением не более 20 см: 40 см в I, II и III районах по гололеду, 60 см в IV и особом районах по гололеду;

при других расположениях проводов во всех районах по гололеду при скорости ветра при гололеде: до 18 м/с – 40 см, более 18 м/с – 60 см.

При наибольшей стреле провеса более 1,2 м указанные расстояния должны быть увеличены пропорционально отношению наибольшей стрелы провеса к стреле провеса, равной 1,2 м (п.2.4.29).

Вопрос 203. Каким должно быть расстояние по вертикали между изолированными и неизолированными проводам ВЛ разных фаз на опоре при ответвлении от ВЛ и при пересечениях разных ВЛ на общей опоре?

Ответ. Должно быть не менее 10 см.

Расстояние от проводов ВЛ до любых элементов опоры должно быть не менее 5 см (п. 2.4.30).

Вопрос 204. Каким должно быть расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений па общей опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °C без ветра при совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ до 2С кВ?

Ответ. Должно быть не менее:

1,0 м – при подвеске СИП с изолированным несущим и со всеми несущими проводами;

1,75 м – при подвеске СИП с неизолированным несущим проводом 2,0 м – при подвеске неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кЗ (п. 2.4.33).

2,0 м – при подвеске неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ (п. 2.4.33).

Изоляция

Вопрос 205. Как крепится самонесущий изолированный провод к опорам?

Ответ. Крепится без изоляторов (п. 2.4.35).

Вопрос 206. Какие приспособления следует применять на ВЛ с неизолированными и изолированными проводами независимо от материала опор, степени загрязнения атмосферы и интенсивности грозовой деятельности?

Ответ. Следует применять изоляторы либо траверсы из изоляционных материалов (п. 2.4.36).

Вопрос 207. Какие изоляторы следует применять на опорах ответвлений от ВЛ с неизолированными и изолированными проводами?

Ответ. Следует, как правило, применять многошейковые или дополнительные изоляторы (п. 2.4.37).

Заземление. защита от перенапряжений

Вопрос 208. Какие заземляющие устройства должны быть выполнены на опорах ВЛ?

Ответ. Должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений; заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом (п. 2.4.38).

Вопрос 209. Куда должны быть присоединены металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор?

Ответ. Должны быть присоединены к PEN – проводнику (п. 2.4.39).

Вопрос 210. Куда следует присоединять PEN – проводник на железобетонных опорах?

Ответ. Следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор (п. 2.4.40).

Вопрос 211. Подлежат ли заземлению крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута?

Ответ. Все они заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений (п. 2.4.41).

Вопрос 212. Подлежат ли заземлению крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска?

Ответ. Все они должны быть заземлены (п. 2.4.42).

Вопрос 213. Куда должен быть присоединен заземляющий проводник на деревянных опорах ВЛ при переходе в кабельную линию?

Ответ. Должен быть присоединен к PEN – проводнику ВЛ и к металлической оболочке кабеля (п. 2.4.43).

Вопрос 214. Каким способом должны быть присоединены к заземлителю защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений?

Ответ. Должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском (п. 2.4.44).

Вопрос 215. Какие заземляющие устройства должны иметься в населенной местности с одно– и двухэтажной застройкой?

Ответ. Должны иметься заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений, а также должны быть выполнены заземляющие устройства:

на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);

на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшие расстояния от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м – для районов с числом грозовых часов в году более 40 (п. 2.4.46).

Вопрос 216. Можно ли заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений совмещать с повторным заземлением PEN-проводника?

Ответ. Такое совмещение рекомендуется настоящими Правилами (п. 2.4.47).

Вопрос 217. Куда должны быть присоединены оттяжки опор ВЛ?

Ответ. Должны быть присоединены к заземляющему проводнику (п. 2.4.49).

Опоры

Вопрос 218. Какие типы опор следует применять для ВЛ?

Ответ. Следует применять следующие типы опор:

1) промежуточные, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ;

2) анкерные, устанавливаемые для ограничения анкерного пролета, а также в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ;

3) угловые, устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при нормальных режимах работы должны воспринимать результирующую нагрузку от тяжения проводов смежных пролетов. Угловые опоры могут быть промежуточными и анекрного типа;

4) концевые, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов.

Опоры, на которых выполняются ответвления от ВЛ, называются ответвительными; опоры, на которых выполняется пересечение ВЛ разных направлений или пересечение ВЛ с инженерными сооружениями, называются перекрестными. Эти опоры могут быть всех указанных типов (п.2.4.50).

Вопрос 219. Возможность установки каких аппаратов должны обеспечивать конструкции опор?

Ответ. Должны обеспечивать возможность установки:

светильников уличного освещения всех типов;

концевых кабельных муфт;

защитных аппаратов;

секционирующих и коммутационных аппаратов;

шкафов и щитков для подключения электроприемников (п. 2.4.51).

Вопрос 220. Какими могут быть опоры (по исполнению) независимо от их типа?

Ответ. Могут быть свободностоящими, с подкосами или оттяжками.

Оттяжки опор могут прикрепляться к анкерам, установленным в земле, или к каменным, кирпичным, железобетонным и металлическим элементам зданий и сооружений. Сечение оттяжек определяется расчетом; оно должно быть не менее 25 м^2 (п. 2.4.52).

Вопрос 221. На какие нагрузки должны быть рассчитаны промежуточные опоры?

Ответ. Должны быть рассчитаны на следующие сочетания нагрузок:

одновременное воздействие поперечной ветровой нагрузки на провода, свободные или покрытые гололедом, и на конструкцию опоры, а также нагрузки от тяжения проводов ответвлений к вводам, свободных от гололеда или частично покрытых гололедом;

на нагрузку от тяжения проводов ответвлений к вводам, покрытых гололедом, при этом допускается учет отклонения опоры под действием нагрузки;

на условную расчетную нагрузку, равную 1,5 кН, приложенную к вершине опоры и направленную вдоль оси ВЛ (п. 2.4.53).

Вопрос 222. На какую нагрузку должны быть рассчитаны угловые опоры (промежуточные и анкерные)?

Ответ. Должны быть рассчитаны на результирующую нагрузку от тяжения проводов и ветровую нагрузку на провода и конструкцию опоры (п. 2.4.53).

Вопрос 223. На какую нагрузку должны быть рассчитаны анкерные опоры?

Ответ. Должны быть рассчитаны на разность тяжения проводов смежных пролетов и поперечную нагрузку от давления ветра при гололеде и без гололеда на провода и конструкцию опоры. За наименьшее значение разности тяжения следует принимать 50 % наибольшего значения одностороннего тяжения всех проводов (п. 2.4.53).

Вопрос 224. На какую нагрузку должны быть рассчитаны концевые и ответвительные опоры?

Ответ. Концевые опоры должны быть рассчитаны на одностороннее тяжение всех проводов.

Ответвительные опоры рассчитываются на результирующую нагрузку от тяжения всех проводов (п. 2.4.53).

Габариты, пересечения и сближения

Вопрос 225. Каким должно быть расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли и проезжей части улиц в населенной и ненаселенной местности?

Ответ. Должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) – до 1 м.

При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояние от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.

Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,5 м.

Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м (п. 2.4.55).

Вопрос 226. Каким должно быть расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц?

Ответ. Должно быть не менее 6 м. Расстояние от проводов до земли может быть уменьшено в труднодоступной местности до 3,5 м и в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы) – до 1 м (п. 2.4.56).

Вопрос 227. Каким должно быть расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений?

Ответ. Должно быть не менее:

1,0 м – до балконов, террас и окон;

0,2 м – до глухих стен зданий, сооружений (п. 2.4.57).

Вопрос 228. Каким должно быть расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений?

Ответ. Должно быть не менее:

1,5 м – до балконов, террас и окон;

1,0 м – до глухих стен.

Прохождение ВМ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается (п. 2.4.58).

Вопрос 229. Каким должно быть минимальное расстояние от СИП при прокладке проводов по стенам зданий и сооружениям?

Ответ. Должно быть:

при горизонтальной прокладке:

над окном, входной дверью – 0,3 м;

под балконом, окном, карнизом – 0,5 м;

до земли – 2,5 м;

при вертикальной прокладке:

до окна – 0,5 м;

до балкона, входной двери – 1,0 м.

Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м (п. 2.4.60).

Вопрос 230. Какими должны быть расстояния по горизонтали от подземных частей опор или заземлителей опор до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок различного назначения?

Ответ. Должны быть не менее приведенных в табл. 2.4.4 (п. 2.4.61).

Таблица 2.4.4

Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от подземных частей опор или заземляющих устройство опор до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок

Вопрос 231. Как рекомендуется выполнять пересечение ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ между собой?

Ответ. Рекомендуется выполнять на перекрестных опорах; допускается также их пересечение в пролете. Расстояние по вертикали между проводами пересекающихся ВЛ (ВЛИ) должно быть не менее: 0,1 м на опоре, 1 м в пролете (п. 2.4.65).

Вопрос 232. При соблюдении каких условий допускается совместная подвеска проводов ВЛ до 1 кВ и неизолированных проводов ВЛ до 20 кВ на общих опорах?

Ответ. Допускается при соблюдении следующих условий:

1) ВЛ до I кВ должны выполняться по расчетным климатическим условиям ВЛ до 20 кВ;

2) провода ВЛ до 20 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ;

3) провода ВЛ до 20 кВ, закрепляемые на штыревых изоляторах, должны иметь двойное крепление (п. 2.4.68).

Вопрос 233. Какие требования должны соблюдаться при подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и защищенных проводов ВЛЗ 6-20 кВ?

Ответ. Должны соблюдаться следующие требования:

1) ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным климатическим условиям ВЛ до 20 кВ;

2) провода ВЛЗ 6-20 кВ должны располагаться, как правило, выше проводов ВЛ до 1 кВ;

3) крепление проводов ВЛЗ 6-20 кВ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным (п.2.4.69).

Пересечения, сближения, совместная подвеска ВЛ c линиями связи, проводного вещания и РК

Вопрос 234. Каким должен быть угол пересечения ВЛ с ЛС (линией связи Министерства связи РФ и других ведомств, а также линии сигнализации Министерства путей сообщения) и ЛПВ (линии проводного вещания)?

Ответ. Должен быть по возможности близок к 90°. Для стесненных условий угол пересечения не нормируется (п. 2.4.71).

Вопрос 235. Каким должно быть расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проводов или подвесных кабелей ЛС и ЛПВ в пролете пересечения при наибольшей стреле провеса провода ВЛ?

Ответ. Должно быть:

от СИП и изолированных проводов – не менее 1 м;

от неизолированных проводов – не менее 1,25 м (п. 2.4.72).

Вопрос 236. Каким должно быть расстояние по вертикали от проводов ВЛ или подвесных кабелей ЛС или ЛПВ при пересечении на общей опоре?

Ответ. Должно быть:

между СИЛ и ЛС или ЛПВ – не менее 0,5 м;

между неизолированным проводом ВЛ и ЛПВ – не менее 1,5 м (п. 2.4.73).

Вопрос 237. По каким вариантам может быть выполнено пересечение ВЛ с ЛС и ЛПВ?

Ответ. Может быть выполнено по одному из следующих вариантов:

1) проводами ВЛ и изолированными проводами ЛС и ЛПВ;

2) проводами ВЛ и подземным или подвесным кабелем ЛС и ЛПВ;

3) проводами ВЛ и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ;

4) подземной кабельной вставкой в ВЛ с изолированными и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ (п. 2.4.75).

Вопрос 238. Какие требования должны соблюдаться при пересечении проводов ВЛ с изолированными проводами ЛС и ЛПВ?

Ответ. Должны соблюдаться следующие требования:

1) пересечение ВЛИ с ЛС и ЛПВ может выполняться в пролете и на опоре;

2) пересечение неизолированных проводов ВЛ с проводами ЛС, а также с проводами ЛПВ напряжением выше 360 В должно выполняться только в пролете. Пересечение неизолированных проводов ВЛ с проводами ЛПВ напряжением до 360 В может выполняться как в пролете, так и на общей опоре;

3) опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС магистральных и внутризоновых сетей связи и соединительными линиями, а также ЛПВ напряжением выше 360 В, должны быть анкерного типа. При пересечении всех остальных ЛС и ЛПВ допускаются опоры ВЛ промежуточного типа, усиленные дополнительной приставкой или подкосом;

4) провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах, ограничивающих пролет пересечения, неизолированные и изолированные провода ВЛ должны иметь двойное крепление. В городах и поселках городского типа вновь строящиеся ЛС и ЛПВ допускается располагать над проводами ВЛ напряжением до 1 кВ (п. 2.4.76).

Вопрос 239. Какие требования должны выполняться при пересечении проводов ВЛ с подземным или подвесным кабелем ЛС и ЛПВ?

Ответ. Должны выполняться следующие требования:

1) расстояние от подземной части металлической или железобетонной опоры и заземлителя деревянной опоры до подземного кабеля ЛС и ЛПВ в населенной местности должно быть, как правило, не менее 3 м. В стесненных условиях допускается уменьшение этих расстоянии до 1 м (при условии допустимости мешающих влияний на ЛС и ЛПВ); при этом кабель должен быть проложен в стальной трубе или покрыт швеллером, или угловой сталью по длине в обе стороны от опоры не менее 3 м;

2) в ненаселенной местности расстояние от подземной части или заземлителя опоры ВЛ до подземного кабеля ЛС и ЛПВ должны быть не менее значений, приведенных в табл. 2.4.5;

Таблица 2.4.5

Наименьшие расстояния от подземной части и заземлителя опоры ВЛ до подземного кабеля ЛС и ЛПВ в ненаселенной местности

3) провода ВЛ должны располагаться, как правило, над подвесным кабелем ЛС и ЛПВ;

4) соединение проводов ВЛ в пролете пересечения с подвесным кабелем ЛС и ЛПВ не допускается. Сечение несущей жилы СИП должно быть не менее 35 мм^2. Провода ВЛ должны быть многопроволочными, сечением не менее: алюминиевые – 35 мм^2, сталеалюминевые – 25 мм^2, сечение жилы СИП со всеми несущими проводниками жгута – не менее 25 мм^2;

5) металлическая оболочка подвесного кабеля и трос, на котором подвешен кабель, должны быть заземлены на опорах, ограничивающих пролет пересечения;

6) расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ЛС и ЛПВ до проекции ближайшего провода ВЛ на горизонтальную плоскость должно быть не менее наибольшей высоты опоры пролета пересечения (п. 2.4.77).

Вопрос 240. Какие требования должны соблюдаться при пересечении ВЛИ с неизолированными проводами ЛС и ЛПВ?

Ответ. Должны соблюдаться следующие требования:

1) пересечение ВЛИ с ЛС и ЛПВ может выполняться в пролете и на опоре;

2) опоры ВЛИ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС магистральных и внутризоновых сетей связи с соединительными линиями СТС, должны быть анкерного типа. При пересечении всех остальных ЛС и ЛПВ на ВЛИ допускается применение промежуточных опор, усиленных дополнительной приставкой или подкосом;

3) несущая жила СИП или жгута со всеми несущими проводниками на участке пересечения должна иметь коэффициент запаса прочности на растяжение при наибольших расчетных нагрузках не менее 2,5;

4) провода ВЛИ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах, ограничивающих пролет пересечения, несущие провода СИП должны закрепляться натяжными зажимами. Провода ВЛИ допускается располагать под проводами ЛПВ. При этом провода ЛПВ на опорах, ограничивающих пролет пересечения, должны иметь двойное крепление;

5) соединение несущей жилы и несущих проводников жгута СИП, а также проводов ЛС и ЛПВ в пролетах пересечения не допускается (п. 2.4.78).

Вопрос 241. Какие требования должны соблюдаться при пересечении изолированных и неизолированных проводов ВЛ с неизолированными проводами ЛС и ЛПВ?

Ответ. Должны соблюдаться следующие требования:

1) пересечение проводов ВЛ с проводами ЛС, а также проводами ЛПВ напряжением выше 360 В должно выполняться только в пролете. Пересечение проводов ВЛ с абонентскими и фидерными линиями ЛПВ напряжением до 360 В допускается выполнять на опорах ВЛ;

2) опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерного типа;

3) провода ЛС, как стальные, так и из цветного металла, должны иметь коэффициент запаса прочности на растяжение при наибольших расчетных нагрузках не менее 2,2;

4) провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах, ограничивающих пролет пересечения, провода ВЛ должны иметь двойное крепление. Провода ВЛ напряжением 380/220 В и ниже допускается располагать под проводами ЛПВ и линий ГТС. При этом провода ЛПВ и линий ГТС на опорах, ограничивающих пролет пересечения, должны иметь двойное крепление;

5) соединение проводов ВЛ, а также проводов ЛС и ЛПВ в пролетах пересечения не допускается. Провода ВЛ должны быть многопроволочными с сечениями не менее: алюминиевые – 35 мм^2, сталеалюминевые – 25 мм^2 (п. 2.4.79).

Вопрос 242. Какие требования должны соблюдаться при пересечении подземной кабельной вставки в ВЛ с неизолированными и изолированными проводами ЛС и ЛПВ?

Ответ. Должны соблюдаться следующие требования:

1) расстояние от подземной кабельной вставки в ВЛ до опоры ЛС и ЛПВ и ее заземлителя должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля в изолирующей трубе – не менее 0,5 м;

2) расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ВЛ до проекции ближайшего провода ЛС и ЛПВ на горизонтальную плоскость должно быть не менее наибольшей высоты опоры пролета пересечения (п. 2.4.80).

Вопрос 243. Каким должно быть расстояние по горизонтали между проводами ВЛИ и проводами ЛС и ЛПВ при параллельном прохождении или сближении?

Ответ. Должно быть не менее 1 м (п. 2.4.81).

Вопрос 244. При выполнении каких требовании допускается совместная подвеска подвесного кабеля сельской телефонной связи и ВЛИ?

Ответ. Допускается при выполнении следующих требований:

1) нулевая жила СИП должна быть изолированной;

2) расстояние от СИП до подвесного кабеля СТС в пролете и на опоре ВЛИ должно быть не менее 0,5 м;

3) каждая опора ВЛИ должна иметь заземляющее устройство, при этом сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом;

4) на каждой опоре ВЛИ должно быть выполнено повторное заземление PEN – проводника;

5) несущий канат телефонного кабеля вместе с металлическим сетчатым наружным покровом кабеля должен быть присоединен к заземлителю каждой опоры отдельным самостоятельным проводником (спуском) (п. 2.4.84).

Вопрос 245. Какие должны соблюдаться условия при совместной подвеске на общих опорах неизолированных проводов ВЛ и изолированных проводов ЛПВ?

Ответ. Должны соблюдаться следующие условия:

1) номинальное напряжение ВЛ должно быть не более 380 В;

2) номинальное напряжение ЛПВ должно быть не более 360 В;

3) расстояние от нижних проводов ЛПВ до земли, между цепями ЛПВ и их проводами должно соответствовать требованиям действующих правил Минсвязи России;

4) неизолированные провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛПВ; при этом расстояние по вертикали от нижнего провода ВЛ до верхнего провода ЛПВ должно быть на опоре не менее 1,5 м, а в пролете – не менее 1,25 м; при расположении проводов ЛПВ на кронштейнах это расстояние принимается от нижнего провода ВЛ, расположенного на той же стороне, что и провода ЛПВ (п. 2.4.85).

Вопрос 246. Допускается ли совместная подвеска на общих опорах СИП ВЛИ с неизолированными или изолированными проводами ЛС и ЛПВ?

Ответ. Такая совместная подвеска допускается. При этом должны соблюдаться следующие условия:

1) номинальное напряжение ВЛИ должно быть не более 380 В;

2) номинальное напряжение ЛПВ должно быть не более 360 В;

3) номинальное напряжение ЛС, расчетное механическое напряжение в проводах ЛС, расстояния от нижних проводов ЛС и ЛПВ до земли, между цепями и их проводами должны соответствовать требованиям действующих правил Минсвязи России;

4) провода ВЛИ до 1 кВ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ; при этом расстояние по вертикали от СИП до верхнего провода ЛС и ЛПВ независимо от их взаимного расположения должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролете. Провода ВЛП ЛС и ЛПЗ рекомендуется располагать по разным сторонам опоры (п. 2.4.86).

Вопрос 247. Допускается: ли совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ и кабелей ЛС?

Ответ. Такая совместная подвеска не допускается. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ напряжением не более 380 В и кабелей ЛПВ допускается при соблюдении условий, оговоренных в ответе на вопрос 245 (п. 2.4.87).

Вопрос 248. Каких кабелей связи допускается подвеска на опорах ВЛ (ВЛИ)?

Ответ. Допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи (ОК):

неметаллических самонесущих (ОКСН);

неметаллических, навиваемых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН).

Расстояние от ОКСН до поверхности земли в населенной и ненаселенной местностях должна быть не менее 5 м.

Расстояния между проводами ВЛ до 1 кВ и ОКСН на опоре и в пролете должны быть не менее 0,4 м (п. 2.4.89).

Пересечения и сближения ВЛ с инженерными сооружениями

Вопрос 249. Каким должно быть расстояние от проводов ВЛ до дорожных знаков и их несущих тросов при сближении ВЛ с автомобильными дорогами?

Ответ. Должно быть не менее 1 м. Несущие тросы должны быть заземлены с сопротивлением заземляющего устройства не более 10 Ом (п. 2.4.91).

Вопрос 250. Какие требования должны быть выполнены при пересечении и сближении ВЛ с контактными проводами и несущими тросами трамвайных и троллейбусных линий?

Ответ. Должны быть выполнены следующие требования:

1) ВЛ должны, как правило, располагаться вне зоны, занятой сооружениями контактных сетей, включая опоры. В этой зоне опоры ВЛ должны быть анкерного типа, а неизолированные провода иметь двойное крепление;

2) провода ВЛ должны быть расположены над несущими тросами контактных проводов. Провода ВЛ должны быть многопроволочными с сечением не менее: алюминиевые – 35 мм^2, сталеалюминевые – 25 мм^2, несущая жила СИП – 35 мм^2, сечение жилы СИП со всеми несущими проводниками жгута – не менее 25 мм^2. Соединение проводов ВЛ в пролетах пересечения не допускается;

3) расстояние от проводов ВЛ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 8 м до головки рельса трамвайной линии и 10,5 м до проезжей части улицы в зоне троллейбусной линии.

При этом во всех случаях расстояние от проводов ВЛ до несущего троса или контактного провода должно быть не менее 1,5 м;

4) пересечение ВЛ с контактными проводами в местах расположения поперечин запрещается;

5) совместная подвеска на опорах троллейбусных линий контактных проводов и проводов ВЛ напряжением не более 380 В допускается при соблюдении следующих условий:

опоры троллейбусных линий должны иметь механическую прочность, достаточную для подвески проводов ВЛ;

расстояние между проводами ВЛ и кронштейном или устройством крепления несущего троса контактных проводов должно быть не менее 1,5 м (п. 2.4.92).

Вопрос 251. Какие требования должны быть выполнены при пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и наземными металлическими трубопроводами?

Ответ. Должны быть выполнены следующие требования:

1) ВЛ должна проходить под канатной дорогой; прохождение ВЛ над канатной дорогой на допускается;

2) канатные дороги должны иметь снизу мостки или сетки для ограждения проводов ВЛ;

3) при прохождении ВЛ под канатной дорогой или под трубопроводом провода ВЛ должны находиться от них на расстоянии:

не менее 1 м – при наименьшей стреле провеса проводов до мостков или ограждающих сеток канатной дороги или до трубопровода;

не менее 1 м – при наибольшей стреле провеса и наибольшем отклонении проводов до элементов канатной дороги или до трубопровода;

4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя – не более 10 Ом;

5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов – не менее 1 м (п. 2.4.93).

Вопрос 252. По территориям каких сооружений не допускается прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами?

Ответ. Не допускается прохождение по территории спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.

По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП (п. 2.4.95).

Глава 2.5. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КВ

Область применения, определения

Вопрос 253. На какие ВЛ распространяется настоящая глава Правил?

Ответ. Распространяется на ВЛ напряжением выше 1 кВ и до 750 кВ, выполняемые неизолированными проводами, и напряжением выше 1 кВ и до 20 кВ, выполняемые проводами с защитной изолирующей оболочкой – защищенными проводами (п. 2.5.1).

Вопрос 254. На какие ВЛ не распространяется настоящая глава Правил?

Ответ. Не распространяется на электрические воздушные линии, сооружение которых определяется специальными правилами, нормами и постановлениями (контактные сети электрифицированных железных дорог, трамвая, троллейбуса; ВЛ для электроснабжения сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ); ВЛ напряжением 6-35 кВ, смонтированные на опорах контактной сети и т. п.) (п. 2.5.1).

Вопрос 255. Что представляет собой воздушная линия электропередачи напряжением выше 1 кВ?

Ответ. Это устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.) (п. 2.5.2).

Вопрос 256. Что принимается за начало и конец ВЛ (ВЛЗ)?

Ответ. Принимаются:

у ЗРУ – место выхода провода из аппаратного зажима, присоединяемого к проходному изолятору;

у ОРУ с линейными порталами – место выхода провода из зажима натяжной гирлянды изоляторов на линейном портале в сторону ВЛ;

у КТП – место крепления провода к изолятору КТП или место выхода провода из аппаратного зажима;

у ТП с выносным разъединителем – место выхода провода из аппаратного зажима, присоединяемого к разъединителю (п. 2.5.2).

Вопрос 257. Что такое пролет ВЛ и длина пролета?

Ответ. Пролет ВЛ – это участок ВЛ между двумя опорами или конструкциями, заменяющими опоры.

Длина пролета – это горизонтальная проекция этого участка ВЛ (п. 2.5.3).

Вопрос 258. Что такое габаритный пролет, ветровой пролет и весовой пролет?

Ответ. Габаритный пролет – это пролет, длина которого определяется нормированным вертикальным расстоянием от проводов до земли при установке опор на идеально ровной поверхности.

Ветровой пролет – это длина участка ВЛ, с которого давление ветра на провода и грозозащитные тросы (далее – тросы) воспринимается опорой.

Весовой пролет – это длина участка ВЛ, вес проводов (тросов) которого воспринимается опорой (п. 2.5.3).

Вопрос 259. Что представляют собой стрела провеса провода и габаритная стрела провеса провода?

Ответ. Представляют собой:

стрела провеса провода – расстояние по вертикали от прямой, соединяющей точки крепления провода, до провода;

габаритная стрела провеса провода – наибольшая стрела провеса провода в габаритном пролете (п. 2.5.3).

Вопрос 260. Что такое анкерный пролет?

Ответ. Это участок ВЛ между двумя ближайшими анкерными опорами (п. 2.5.3).

Вопрос 261. Что такое подвесной изолятор, штыревой изолятор и гирлянда изоляторов?

Ответ. Подвесной изолятор – это изолятор, предназначенный для подвижного крепления токоведущих элементов к опорам, несущим конструкциям и различным элементам инженерных сооружений.

Штыревой изолятор – это изолятор, состоящий из изоляционной детали, закрепляемой на штыре или крюке опоры.

Гирлянда изоляторов – это устройство, состоящее из нескольких подвесных изоляторов и линейной арматуры, подвижно соединенных между собой (п. 2.5.3).

Вопрос 262. Что представляют собой тросовое крепление и усиленное крепление провода с защитной оболочкой?

Ответ. Представляют собой:

тросовое крепление – устройство для прикрепления грозозащитных тросов к опоре; если в состав тросового крепления входит один или несколько изоляторов, то оно называется изолированным;

усиленное крепление провода с защитной оболочкой – крепление провода на штыревом изоляторе или к гирлянде изоляторов, которое не допускает проскальзывания проводов при возникновении разности тяжений в смежных пролетах в нормальном и аварийном режимах ВЛЗ (п. 2.5.3).

Вопрос 263. Что называется пляской проводов (тросов)?

Ответ. Называется устойчивое периодическое низкочастотное (0,2–2 Гц) колебание провода (троса) в пролете с односторонним или асимметричным отложением гололеда (мокрого снега, изморози, смеси), вызываемые ветром скоростью 3-25 м/с и образующие стоячие волны (иногда в сочетании с бегущими) с числом полуволн от 1 до 20 и амплитудой 0,3–5 м (п. 2.5.3).

Вопрос 264. Что называется вибрацией проводов (тросов)?

Ответ. Называются периодические колебания провода (троса) в пролете с частотой от 3 до 150 Гц, происходящие в вертикальной плоскости при ветре и образующие стоячие волны с размахом (двойной амплитудой), который может превышать диаметр провода (троса) (п. 2.5.3).

Вопрос 265. Каковы состояния ВЛ в расчетах механической части?

Ответ. Предусмотрены следующие режимы состояния:

нормальный режим – режим при необорванных проводах, тросах, гирляндах изоляторов и тросовых креплений;

аварийный режим – режим при оборванных одном или нескольких проводах, тросах, гирляндах изоляторов и тросовых креплений;

монтажный режим – режим в условиях монтажа опор, проводов и тросов (п. 2.5.4).

Вопрос 266. Что представляют собой населенная местность, труднодоступная местность, ненаселенная местность и застроенная местность?

Ответ. Представляют собой:

населенная местность – земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, курортные и пригородные зоны, зеленые зоны вокруг городов и других населенных пунктов, земли поселков городского типа в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов в пределах черты этих пунктов, а также территории садово-огородных участков;

труднодоступная местность – местность, недоступная для транспорта и сельскохозяйственных машин;

ненаселенная местность – земли, не отнесенные к населенной и труднодоступной местности;

застроенная местность – территории городов, поселков, сельских населенных пунктов в границах фактической застройки (п. 2.5.5).

Вопрос 267. Что представляет собой трасса ВЛ в стесненных условиях?

Ответ. Представляет собой участки трассы ВЛ, проходящие по территориям, насыщенным надземными и (или) подземными коммуникациями, сооружениями, строениями (п. 2.5.5).

Вопрос 268. Какие типы местности различают по условиям воздействия ветра на ВЛ?

Ответ. Различают три типа местности:

А – открытые побережья морей, озер, водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра;

В – городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой не менее 2/3 высоты опор;

С – городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м, просеки в лесных массивах с высотой деревьев более высоты опор, орографически защищенные извилистые и узкие склоновые долины и ущелья.

Воздушная линия считается расположенной в местности данного типа, если эта местность сохраняется с наветренной стороны ВЛ на расстоянии, равном тридцатикратной высоте опоры при высоте опор до 60 м и 2 км при большей высоте (п. 2.5.6).

Вопрос 269. Какие пересечения называются большими переходами?

Ответ. Называются пересечения судоходных участков рек, каналов, озер и водохранилищ, на которых устанавливаются опоры высотой 50 м и более, а также пересечения ущелий, оврагов, водных пространств и других препятствий с пролетом пересечения более 700 м независимо от высоты опор ВЛ (п. 2.5.7).

Общие требования

Вопрос 270. Какие характеристики нагрузок являются основными характеристиками?

Ответ. Являются их нормативные значения, которые устанавливаются настоящими Правилами, а для нагрузок, не регламентированных ими, – в соответствии со строительными нормами и правилами (п. 2.5.11).

Вопрос 271. Как определяются расчетные значения нагрузок?

Ответ. Определяются как произведение их нормативных значений на коэффициенты надежности по нагрузке, надежности по ответственности, условий работы, региональные (п. 2.5.11),

Вопрос 272. Какие показатели являются основной характеристикой сопротивления материала элементов ВЛ?

Ответ. Такими показателями являются:

разрывное усилие (для проводов и тросов), механическая (электромеханическая) разрушающая нагрузка (для изоляторов), механическая разрушающая нагрузка (для линейной арматуры), указанные в стандартах или технических условиях на эти изделия;

нормативные и расчетные сопротивления материала опор и фундаментов, устанавливаемые нормами проектирования строительных конструкций (п. 2.5.13).

Вопрос 273. На каких ВЛ должен выполняться полный цикл транспозиции?

Ответ. Должен выполняться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 100 км для ограничения несимметрии токов и напряжений.

Для ВЛ с горизонтальным расположением фаз рекомендуется упрощенная схема транспозиции (в месте транспозиции поочередно меняются местами только две смежные фазы) (п. 2.5.14).

Вопрос 274. Что необходимо выполнять по окончании сооружения или реконструкции ВЛ?

Ответ. Необходимо выполнять:

землевание земель, отводимых в постоянное пользование; рекультивацию земель, отводимых во временное пользование;

природоохранительные мероприятия, направленные на минимальное нарушение естественных форм рельефа и сохранение зеленых насаждений и естественного состояния грунта;

противоэрозионные мероприятия (п. 2.5.18).

Требования к проектированию ВЛ, учитывающие особенности их ремонта и технического обслуживания

Вопрос 275. Каковы требования Правил в части обеспечения подъездов и подходов к ВЛ?

Ответ. К ВЛ должен быть обеспечен в любое время года подъезд на возможно близкое расстояние, но не далее чем на 0,5 км от трассы ВЛ. Для проезда вдоль трассы ВЛ и для подъезда к ним должна быть расчищена от насаждений, пней, камней и т. п. полоса земли шириной не менее 2,5 м.

Исключение допускается на участках ВЛ, проходящих:

по топким болотам и сильно пересеченной местности, где проезд невозможен. В этих случаях необходимо выполнять вдоль трассы ВЛ пешеходные тропки с мостиками шириной 0,8–1,0 м, оборудованные перилами, или насыпные земляные дорожи шириной не менее 0,8 м;

по территориям, занятым под садовые и ценные сельскохозяйственные культуры, а также под насаждения защитных полос вдоль железных дорог, автомобильных дорог и запретных полос по берегам рек, озер, водохранилищ, каналов и других водных объектов (п. 2.5.22).

Вопрос 276. Какие постоянные знаки должны быть нанесены на опорах ВЛ?

Ответ. Должны быть нанесены на высоте 2–3 м следующие постоянные знаки:

порядковый номер опоры, номер ВЛ или ее условное обозначение – на всех опорах; на двухцепных и многоцепных опорах ВЛ, кроме того, должна быть обозначена соответствующая цепь;

информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ; расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности – 500 м, допускается более редкая установка знаков;

расцветка фаз – на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлении от ВЛ;

предупреждающие плакаты – на всех опорах ВЛ в населенной местности;

плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи – на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи.

Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги (п. 2.5.23).

Вопрос 277. Какую маркировку должны иметь линейные разъединители, переключательные пункты, высокочастотные заградители, установленные на ВЛ?

Ответ. Должны иметь соответствующие порядковые номера и диспетчерские наименования (п. 2.5.24).

Защита ВЛ от воздействия окружающей среды

Вопрос 278. Какое исполнение должны иметь стальные канаты, применяемые в качестве грозозащитных тросов, оттяжек и элементов опор?

Ответ. Должны иметь коррозионно-стойкое исполнение с учетом вида и степени агрессивности среды в условиях эксплуатации.

На грозозащитный трос и оттяжки в процессе сооружения ВЛ должна быть нанесена защитная смазка (п. 2.5.26).

Вопрос 279. Как следует располагать трассы ВЛ для избежания оползневых процессов?

Ответ. Следует располагать вне зоны их распространения. При невозможности обхода таких зон должна предусматриваться инженерная защита ВЛ от оползней в соответствии со строительными нормами и правилами по защите территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов (п. 2.5.28).

Вопрос 280. Где должны устанавливаться опоры при прохождении ВЛ по просадочным грунтам?

Ответ. Должны устанавливаться, как правило, на площадках с минимальной площадью водосбора с выполнением комплекса противопросадочных мероприятий. Нарушение растительности и почвенного покрова должно быть минимальным (п. 2.5.30).

Вопрос 281. Допускается ли применение опор с оттяжками на участках ВЛ до 330 кВ, проходящих по обрабатываемым землям?

Ответ. Подобное применение опор не допускается (п. 2.5.33)

Вопрос 282. Какие опоры рекомендуется применять на участках трассы, проходящих по обрабатываемым землям, в населенной местности и в местах стесненных подходов к электростанциям и подстанциям?

Ответ. Рекомендуется применять двухцепные и многоцепные свободностоящие опоры (п. 2.5.34).

Вопрос 283. Какие должны быть предусмотрены меры при прохождении ВЛ с деревянными опорами по лесам, сухим болотам и другим местам, где возможны низовые пожары?

Ответ. Должна быть предусмотрена одна из следующих мер:

устройство канавы глубиной 0,4 м и шириной 0,6 м на расстоянии 2 м вокруг каждой стойки опоры;

уничтожение травы и кустарника и очистка от них площадки радиусом 2 м вокруг каждой опоры;

применение железобетонных приставок, при этом расстояние от земли до нижнего торца стойки должно быть не менее 1 м (п. 2.5.35).

Вопрос 284. Что следует предусматривать в районах сильноагрессивной степени воздействия среды, в районах солончаков, засоленных песков, песчаных пустынь, в прибрежных зонах морей и соленых озер площадью более 10 000 м^2, а также в местах, где в процессе эксплуатации установлено коррозийное разрушение металла изоляторов, линейной арматуры, проводов и тросов, заземлителей?

Ответ. Следует предусматривать:

изоляторы и линейную арматуру в тропическом исполнении, при необходимости с дополнительными защитными мероприятиями;

коррозийно-стойкие провода, тросы и тросовые элементы опор;

увеличение сечения элементов заземляющих устройств, применение оцинкованных заземлителей (п. 2.5.37).

Климатические условия и нагрузки

Вопрос 285. Что относится к климатическим условиям, которые необходимо учитывать при расчете ВЛ и их элементов?

Ответ. К таким условиям относятся: ветровое давление, толщина стенки гололеда, температура воздуха, степень агрессивности воздействия окружающей среды, интенсивность грозовой деятельности, пляска проводов и тросов, вибрация (п. 2.5.38).

Вопрос 286. На основании чего должно производиться определение расчетных условий по ветру и гололеду?

Ответ. Должно производиться на основании соответствующих карт климатического районирования территории РФ.

При отсутствии региональных карт значения климатических параметров уточняются путем обработки соответствующих данных многолетних наблюдений (п. 2.5.38).

Вопрос 287. По каким материалам определяется интенсивность грозовой деятельности?

Ответ. Должна определяться по картам районирования территории РФ по числу грозовых часов в году, региональным картам с уточнением при необходимости по данным метеостанций о среднегодовой продолжительности гроз (п. 2.5.38)

Вопрос 288. Как делится территория РФ по частоте повторяемости и интенсивности пляски проводов и тросов?

Ответ. Делится на районы с умеренной пляской проводов (частота повторяемости пляски 1 раз в 5 лет и менее) и с частой и интенсивной пляской проводов (частота повторяемости более 1 раза в 5 лет) (п. 2.5.38).

Вопрос 289. На какой высоте определяются значения максимальных ветровых давлений и толщины стенок гололеда для ВЛ?

Ответ. Определяются на высоте 10 м над поверхностью земли с повторяемостью 1 раз в 25 лет (нормативные значения) (п. 2.5.40).

Вопрос 290. Каким принимается нормативное ветровое давление, соответствующее 10-минутному интервалу осреднения скорости ветра, на высоте 10 м над поверхностью земли?

Ответ. Принимается по табл. 2.5.1 в соответствии с картой районирования территории России по ветровому давлению или по региональным картам районирования (п. 2.5.41).

Таблица 2.5.1

Нормативное ветровое давление на высоте 10 м над поверхностью земли

Вопрос 291. Как определяется ветровое давление на провода ВЛ?

Ответ. Определяется по высоте расположения приведенного центра тяжести всех проводов, на тросы – по высоте расположения центра тяжести тросов, на конструкции опор ВЛ – по высоте расположения средних точек зон, отсчитываемых от отметки поверхности земли в месте установи опоры. Высота каждой зоны должна быть не более 10 м.

Для различных высот расположения центра тяжести проводов, тросов, а также средних точек зон конструкции опор ВЛ ветровое давление определяется умножением его значения на коэффициент, принимаемый по табл. 2.5.2 (п. 2.5.44).

Таблица 2.5.2

Изменение коэффициента по высоте в зависимости от типа местности

Примечание. Типы местности соответствуют определениям, приведенным в ответе на вопрос 268.

Вопрос 292. Какой следует принимать нормативную толщину стенки гололеда плотностью 0,9 г/см^3?

Ответ. Следует принимать по табл. 2.5.3 в соответствии с картой районирования территории России по толщине стенки гололеда или по региональным картам районирования (п. 2.5.46)

Таблица 2.5.3

Нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли

Вопрос 293. Как определяется толщина стенки гололеда на проводах ВЛ?

Ответ. Определяется на высоте расположения приведенного центра тяжести всех проводов, на тросах – на высоте расположения центра тяжести тросов.

Толщина стенки гололеда на проводах (тросах) при высоте расположения приведенного их центра тяжести более 25 м определяется умножением ее значения на коэффициенты, принимаемые по табл. 2.5.4 (п. 2.5.49).

Таблица 2.5.4

Коэффициенты, учитывающие изменение толщины стенки гололеда

Примечание. Для промежуточных высот и диаметров значения коэффициентов определяются линейной интерполяцией.

Вопрос 294. По каким нормативам определяются температуры воздуха – среднегодовая, низшая, которая принимается за абсолютно минимальную, высшая, которая принимается за абсолютно максимальную?

Ответ. Определяются по строительным нормам и правилам и по данным наблюдений с округлением до значений, кратных пяти.

Температуру воздуха при нормативном ветровом давлении следует принимать равной минус 5 °C, за исключением районов со среднегодовой температурой минус 5 °C и ниже, для которых ее следует принимать равной минус 10 °C (п. 2.5.51).

Провода и грозозащитные тросы

Вопрос 295. С каким количеством проводов могут выполняться воздушные линии?

Ответ. Могут выполняться с одним или несколькими проводами в фазе. Во втором случае фаза называется расщепленной

Провода расщепленной фазы могут быть изолированы друг от друга (п. 2.5.75).

Вопрос 296. Какие приспособления должны быть установлены на проводах расщепленной фазы в пролетах и петлях анкерных опор?

Ответ. Должны быть установлены дистанционные распорки. Расстояния между распорками или группами распорок, устанавливаемыми в пролете на расщепленной фазе из двух или трех проводов, не должны превышать 60 м, а при прохождении ВЛ по местности типа А – 40 м.

Расстояния между распорками или группами распорок, устанавливаемыми в пролете на расщепленной фазе из четырех и более проводов, не должны превышать 40 м; при прохождении ВЛ по местности типа С эти расстояния допускается увеличивать до 60 м (п. 2.5.76).

Вопрос 297. Какие провода и тросы должны применяться на ВЛ?

Ответ. Должны применяться многопроволочные провода и тросы. Минимально допустимые сечения проводов приведены в табл. 2.5.5 (п. 2.5.77).

Вопрос 298. Какие меры рекомендуется применять для снижения потерь электроэнергии на перемагничивание стальных сердечников в сталеалюминиевых проводах и в проводах из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником?

Ответ. Рекомендуется применять провода с четным числом пови-вов алюминиевых проволок (п. 2.5.78).

Вопрос 299. Какие канаты следует применять в качестве грозозащитных тросов?

Ответ. Следует, как правило, применять стальные канаты, изготовленные из оцинкованной проволоки для особо жестких агрессивных условий работы (ОЖ) и по способу свивки – нераскручивающиеся (Н), сечением не менее:

35 мм^2 – на ВЛ 35 кВ без пересечений;

35 мм^2 – па BJI 35 кВ в пролетах пересечений с железными дорогами общего пользования и электрифицированными в районах по гололеду I–II;

50 мм^2 – в остальных районах и на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах;

50 мм^2 – на ВЛ 110–150 кВ;

70 мм^2 – на ВЛ 220 кВ и выше (п. 2.5.79).

Вопрос 300. До каких уровней необходимо ограничение напряженности электрического поля при выборе конструкции ВЛ, количества составляющих и площади сечения проводов фазы и их расположения?

Ответ. Необходимо ограничение до уровней, допустимых по короне и радиопомехам.

По условиям короны и радиопомех при отметках до 1000 м над уровнем моря рекомендуется применять на ВЛ провода диаметром не менее указанных в табл. 2.5.6 (п. 2.5.81).

Таблица 2.5.5

Минимально допустимые сечения проводов по условиям механической прочности

Примечания: 1. В пролетах пересечений с автомобильными дорогами, троллейбусными и трамвайными линиями, железными дорогами необщего пользования допускается применение проводов таких же сечений, как на ВЛ без пересечений.

2. В районах, где требуется применение проводов с антикоррозийной защитой, минимально допустимые сечения проводов принимаются такими же, как и сечения соответствующих марок без антикоррозийной защиты.

Таблица 2.5.6

Минимальный диаметр проводов ВЛ по условиям короны и радиопомех, мм

Примечания: 1. Для ВЛ 220 кВ минимальный диаметр провода 21,6 мм относится к горизонтальному расположению фаз, а в остальных случаях допустим с проверкой по радиопомехам.

2. Для ВЛ 330 кВ минимальный диаметр провода 15,2 мм (три провода в фазе) относится к одноцепным опорам.

Вопрос 301. Каковы допустимые механические напряжения в проводах и тросах ВЛ напряжением выше 1 кВ?

Ответ. Напряжения в проводах (тросах) не должны превышать допустимых значений, приведенных в табл. 2.5.7 (п. 2.5.83).

Вопрос 302. Какие характеристики следует принимать в механических расчетах проводов (тросов)?

Ответ. Следует принимать физико-механические характеристики, приведенные в табл. 2.5.8 (п. 2.5.84).

Вопрос 303. Какие провода и тросы следует защищать от вибрации?

Ответ. Следует защищать:

одиночные провода и тросы при длинах пролетов, превышающих значения, приведенные в табл. 2.5.9, и механических напряжениях при среднегодовой температуре, превышающих приведенные в табл. 2.5.10;

Таблица 2.5.7

Допустимое механическое напряжение в проводах и тросах ВЛ напряжением выше 1 кВ

Таблица 2.5.8

Физико-механические характеристики проводов и тросов

* Предел прочности при растяжении, определяется отношением разрывного усилия провода (троса) нормированного государственным стандартом или техническими условиями, к площади поперечного сечения.

** Принимается по соответствующим стандартам, но не менее 1200 Н/мм^2.

Таблица 2.5.9

Длины пролетов для одиночных проводов и тросов, требующих защиты от вибрации

* Приведены площади сечения алюминиевой части.

Таблица 2.5.10

Механические напряжения, Н/мм^2, одиночных проводов и тросов при среднегодовой температуре, требующих защиты от вибрации

расщепленные провода и тросы из двух составляющих при длинах пролетов, превышавших 150 м, и механических напряжениях, превышающих приведенные в табл. 2.5.11;

провода расщепленной фазы из трех и более составляющих при длинах пролетов, превышающих 700 м;

провода ВЛЗ при прохождении трассы на местности типа А, если напряжение в проводе при среднегодовое температуре превышает 40 Н/мм^2 (п. 2.5.85).

Таблица 2.5.11

Механические напряжения, Н/мм^2, расщепленных проводов и тросов из двух составляющих, при среднегодовой температуре, требующих защиты от вибрации

Вопрос 304. Для каких проводов и тросов защита от вибрации рекомендуется?

Ответ. Защищать от вибрации рекомендуется:

провода алюминиевые и из нетермообработанного алюминиевого сплава площадью сечения до 95 мм^2, из термообработанного алюминиевого сплава и сталеалюминиевые провода площадью сечения алюминиевой части до 70 мм^2, стальные тросы площадью сечения до 35 мм^2 – гасителями вибрации петлевого типа (демпфирующие петли) или армирующими спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками;

провода (тросы) большего сечения – гасителями вибрации типа Стокбриджа;

провода ВЛЗ в местах их крепления к изоляторам – гасителями вибрации спирального типа с полимерным покрытием.

Гасители вибрации следует устанавливать с обеих сторон пролета (п. 2.5.85).

Расположение проводов, тросов и расстояния между ними

Вопрос 305. Какое расположение проводов может применяться на ВЛ?

Ответ. Может применяться любое расположение проводов на опоре: горизонтальное, вертикальное, смешанное. На ВЛ 35 кВ и выше с расположением проводов в несколько ярусов предпочтительной является схема со смещением проводов соседних ярусов по горизонтали; в районах по гололеду IV и более рекомендуется применять горизонтальное расположение проводов (п. 2.5.86).

Вопрос 306. По каким условиям должны выбираться расстояния между проводами ВЛ, а также между проводами и тросами?

Ответ. Должны выбираться:

1) по условиям работы проводов (тросов) в пролетах;

2) по допустимым изоляционным расстояниям между проводами, между проводами и элементами опоры;

3) по условиям защиты от грозовых перенапряжений;

4) по условиям короны и допустимых уровней радиопомех и акустических шумов (п. 2.5.87).

Вопрос 307. Как определяется минимальное расстояние между проводами в пролете?

Ответ. Это значение определяется расчетами, приведенными в пп. 2.5.88, 2.5.89 настоящих Правил с учетом коэффициентов, приведенных в таблицах 2.5.12 и 2.5.13 (п. 2.5.88, 2.5.89).

Таблица 2.5.12

Значения коэффициента для определения минимального расстояния между проводами в пролете

Таблица 2.5.13

Значение коэффициента для определения минимального расстояния между неотклоненными проводами в середине пролета

Вопрос 308. Какими принимаются расстояния между проводами на ВЛ с поддерживающими гирляндами изоляторов при смешанном расположении проводов (имеются смещения проводов относительно друг друга как по горизонтали, так и по вертикали)?

Ответ. Минимальное смещение по горизонтали dгор (при заданном расстоянии между проводами по вертикали) или минимальное расстояние по вертикали dверт (при заданном смещении по горизонтали) определяется в середине пролета в зависимости от наименьших расстояний между проводами ВЛ dгор и dверт, рассчитанных согласно пп. 2.5.88 и 2.5.89

Правил, и принимается в соответствии с табл. 2.5.14 (при dгор ‹ dверт) или табл. 2.5.15 (при dгор › dверт). Промежуточные значения смещений и расстояний определяются линейной интерполяцией (п. 2.5.90).

Таблица 2.5.14

Соотношения между горизонтальным и вертикальным смещениями проводов при dгор ‹ dверт

Таблица 2.5.15

Соотношения между горизонтальным и вертикальным смещениями проводов при dгор › dверт

Вопрос 309. Каким должно быть расстояние между проводами на ВЛ 35 кВ и ниже со штыревыми и стержневыми изоляторами при любом расположении проводов?

Ответ. Должно быть по условиям их сближения в пролете не менее значений, определенных по формуле, м:

d = dэл + 0,6f

где dэл – расстояние для условий внутренних перенапряжений, м;

f – стрела провеса при высшей температуре после вытяжки провода в действительном пролете, м.

Расстояние между проводами на опоре и в пролете ВЛЗ независимо от расположения проводов па опоре и района по гололеду должно быть не менее 0,4 м (п. 2.5.94).

Вопрос 310. При каких условиях допускается подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 10 кВ и ВЛ до 1 кВ?

Ответ. Допускается при соблюдении следующих условий:

1) ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным условиям ВЛ высшего напряжения;

2) провода ВЛ до 10 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ, причем расстояние между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °C без ветра должно быть не менее 2 м;

3) крепление проводов высшего напряжения на штыревых изоляторах должно быть двойным (п. 2.5.96).

Провода ВЛЗ могут быть подвешены на общих опорах с проводами ВЛ 6-20 кВ, а также с проводами ВЛ и ВЛИ до 1 кВ (п. 2.5.96).

Вопрос 311. Какие должны соблюдаться требования при подвеске на общих опорах проводов ВЛЗ 6-20 кВ и ВЛ до 1 кВ или ВЛИ?

Ответ. Должны соблюдаться следующие требования:

1) ВЛ до 1 кВ или ВЛИ должны выполняться по расчетным условиям ВЛЗ;

2) провода ВЛЗ 6-20 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ или ВЛИ;

3) расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛЗ 6-20 кВ и проводами ВЛ до 1 кВ или ВЛИ на общей опоре и в пролете при температуре плюс 15 °C без ветра должно быть не менее 0,4 м для ВЛИ и 1,5 м для ВЛ;

4) крепление проводов ВЛЗ 6-20 кВ на штыревых и подвесных изоляторах должно выполняться усиленным (п. 2.5.96).

Изоляторы и арматура

Вопрос 312. Какие изоляторы должны применяться на ВЛ?

Ответ. На ВЛ 110 кВ и выше должны применяться подвесные изоляторы, допускается применение стержневых и опорно-стержневых изоляторов.

На ВЛ 35 кВ должны применяться подвесные или стержневые изоляторы. Допускается применение штыревых изоляторов. На ВЛ 20 кВ и ниже должны применяться:

1) на промежуточных опорах – любые типы изоляторов;

2) на опорах анкерного типа – подвесные изоляторы, допускается применение штыревых изоляторов в районе по гололеду 1 и в ненаселенной местности (п. 2.5.97).

Вопрос 313. Какими должны быть коэффициенты надежности по материалу для изоляторов и арматуры?

Ответ. Должны быть не менее:

1) в нормальном режиме:

при наибольших нагрузках 2,5

при среднеэксплуатационных нагрузках для изоляторов:

для поддерживающих гирлянд 5,0

для натяжных гирлянд 6,0

2) в аварийном режиме:

для ВЛ 500 кВ и 750 кВ 2,0

для ВЛ 330 кВ и ниже 1,8

3) в нормальном и аварийном режимах:

для крюков и штырей 1,1 (п. 2.5.101).

Вопрос 314. Как следует производить крепление проводов к подвесным изоляторам и крепление тросов?

Ответ. Следует производить при помощи глухих поддерживающих или натяжных зажимов.

Крепление проводов к штыревым изоляторам следует производить проволочными вязками или специальными зажимами (п. 2.5.104).

Вопрос 315. Какие приспособления должны быть установлены для защиты проводов шлейфов (петель) от повреждений при соударении с арматурой натяжных гирлянд изоляторов ВЛ с фазами, расщепленными на три провода и более?

Ответ. На них должны быть установлены предохранительные муфты в местах приближения проводов шлейфа к арматуре гирлянды (п. 2.5.110).

Вопрос 316. Какое количество соединений допускается в одном пролете ВЛ?

Ответ. Допускается не более одного соединения на каждый провод и трос.

В пролетах пересечения ВЛ с улицами (проездами), инженерными сооружениями, водными пространствами одно соединение на провод (трос) допускается:

при сталеалюминиевых проводах с площадью сечения по алюминию 240 мм^2 и более независимо от содержания стали;

при сталеалюминиевых проводах с отношением А/С ‹ 1,49 для любой площади сечения алюминия;

при стальных тросах с площадью сечения 120 мм^2 и более;

при расщеплении фазы на три сталеалюминиевых провода с площадью сечения по алюминию 150 мм^2 и более (п. 2.5.114).

Защита от перенапряжений, заземление

Вопрос 317. Как должны быть защищены от прямых ударов молнии воздушные линии с металлическими и железобетонными опорами?

Ответ. Воздушные линии 110–750 кВ должны быть защищены тросами по всей длине. Сооружение ВЛ 110–500 кВ или их участков без тросов допускается:

1) в районах с числом грозовых часов в году менее 20 и в горных районах с плотностью разрядов на землю менее 1,5 на 1 км^2 в год;

2) на участках ВЛ в районах с плохо проводящими грунтами;

3) на участках трассы с расчетной толщиной стенки гололеда более 25 мм;

4) для ВЛ с усиленной изоляцией провода относительно заземленных частей опоры при обеспечении расчетного числа грозовых отключений линии, соответствующего расчетному числу грозовых отключений ВЛ такого же напряжения с тросовой защитой.

Воздушные линии 110–220 кВ, предназначенные для электроснабжения объектов добычи и транспорта нефти и газа, должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине (независимо от интенсивности грозовой деятельности и удельного эквивалентного сопротивления земли) (п. 2.5.116).

Вопрос 318. Какими аппаратам должны защищаться гирлянды изоляторов единичных металлических и железобетонных опор, а также крайних опор участков с такими опорами и другие места с ослабленной изоляцией на ВЛ с деревянными опорами?

Ответ. Должны защищаться защитными аппаратами, в качестве которых могут использоваться вентильные разрядник (РВ), ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН), трубчатые разрядники (РТ) и искровые промежутки (ИП) (п. 2.5.119).

Вопрос 319. Чем необходимо руководствоваться при выполнения защиты ВЛ от грозовых перенапряжений тросами?

Ответ. Необходимо руководствоваться следующим:

1) одностоечные металлические и железобетонные опоры с одним тросом должны иметь угол защиты не более 30°, а опоры с двумя тросами – не более 20°;

2) на металлических опорах с горизонтальным расположением проводов и с двумя тросами угол защиты по отношению к внешним проводам для ВЛ 110–330 кВ должен быть не более 20°, для ВЛ 500 кВ – не более 25°, для ВЛ 750 кВ – не более 22°. В районах по гололеду IV и более и в районах с частой и интенсивной пляской проводов для ВЛ 110–330 кВ допускается угол защиты до 30°;

3) на железобетонных и деревянных опорах портального типа допускается угол защиты по отношению к крайним проводам не более 30°;

4) при защите ВЛ двумя тросами расстояние между ними на опоре должно быть не более 5-кратного расстояния по вертикали от тросов до проводов, а при высоте подвеса тросов на опоре более 30 м расстояние между тросами должно быть не более 5-кратного расстояния по вертикали между тросом и проводом на опоре, умноженного на коэффициент, равный где h – высота подвеса троса на опоре (п. 2.5.120).

Вопрос 320. Какими должны быть расстояния по вертикали между тросом и проводом ВЛ в середине пролета без учета отклонения их ветром по условиям защиты от грозовых перенапряжений?

Ответ. Должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.16 и не менее расстояния по вертикали между тросом и проводом на опоре.

При промежуточных значениях длин пролетов расстояния определяются интерполяцией (п. 2.5.121).

Таблица 2.5.16

Наименьшие расстояния между тросом и проводом в середине пролета

Вопрос 321. Как заземляются тросы на анкерных участках?

Ответ. На каждом анкерном участке длиной до 10 км тросы должны быть заземлены в одной точке путем устройства специальных перемычек на анкерной опоре. При большей длине анкерных пролетов количество точек заземления в пролете выбирается таким, чтобы при наибольшем значении продольной электродвижущей силы, наводимой в тросе при коротком замыкании (КЗ) на ВЛ, не происходил пробой ИП (п. 2.5.122).

Вопрос 322. Чем должны быть шунтированы изоляторы, на которых подвешен трос?

Ответ. Должны быть шунтированы искровым промежутком. Размер ИП выбирается минимально возможным по следующим условиям:

1) разрядное напряжение ИП должно быть ниже разрядного напряжения изолирующего тросового крепления не менее чем па 20 %;

2) ИП не должен перекрываться при однофазном КЗ на землю на других опорах;

3) при перекрытиях ИП от грозовых разрядов должно происходить самопогасание дуги сопровождающего тока промышленной частоты (п. 2.5.122).

Вопрос 323. Как должны быть защищены от грозовых перенапряжений кабельные вставки в ВЛ?

Ответ. Должны быть защищены по обоим концам кабеля защитными аппаратами. Заземляющий зажим защитных аппаратов, металлические оболочки кабеля, корпус кабельной муфты должны быть соединены между собой по кратчайшему пути. Заземляющий зажим защитного аппарата должен быть соединен с заземлителем отдельным проводником.

Не требуют защиты от грозовых перенапряжений:

1) кабельные вставки 35-220 кВ длиной 1,5 км и более в ВЛ, защищенные тросами;

2) кабельные вставка в ВЛ напряжением до 20 кВ, выполненные кабелями с пластмассовой изоляцией и оболочкой, длиной 2,5 км и более и кабелями других конструкций длиной 1,5 км и более (п. 2.5.124).

Вопрос 324. Каким должно быть наименьшее изоляционное расстояние по воздуху (в свету) от токоведущих частей до заземленных частей опоры для ВЛ, проходящих на высоте до 1000 м над уровнем моря?

Ответ. Должно быть не менее приведенных в табл. 2.5.17.

Допускается снижение этих значений при условии уменьшения общего уровня грозоупорности ВЛ не более чем на 20 % (п. 2.5.125).

Таблица 2.5.17

Наименьшее изоляционное расстояние по воздуху (в свету) от токоведущих частей до заземленных частей опоры

* В знаменателе – промежуток «провод шлейфа – стойка анкерно-угловой опоры», в числителе – все промежутки, кроме промежутка «провод – опора» для средней фазы, который должен быть не менее 480 см.

Вопрос 325. Какими должны быть наименьшие расстояния на опоре между проводами ВЛ в месте их пересечения между собой при транспозиции, ответвлениях, переходе с одного расположения проводов на другое?

Ответ. Должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.18 (п. 2.5.126).

Таблица 2.5.18

Наименьшее расстояние между фазами на опоре

* При значениях расчетной кратности внутренних перенапряжений менее 2,1 допустимые изоляционные расстояния пересчитываются пропорционально.

Вопрос 326. Какие элементы должны быть заземлены на ВЛ?

Ответ. Должны быть заземлены:

1) опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства молниезащиты;

2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ;

3) опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты;

4) металлические и железобетонные опоры ВЛ 110–500 кВ без тросов и других устройств молниезащиты, если это необходимо по условиям обеспечения работы релейной защиты и автоматики.

Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов или других устройств молниезащиты не заземляются (п. 2.5.129).

Вопрос 327. Какими должны быть сопротивления заземляющих устройств, приведенных в п. 1 ответа на вопрос 325, при их высоте до 50 м?

Ответ. Должны быть не более приведенных в табл. 2.5.19; при высоте опор более 50 м – в 2 раза ниже по сравнению с приведенными в табл.2.5.19. На двухцепных и многоцепных опорах ВЛ, независимо от напряжения линии и высоты опор, рекомендуется снижать сопротивления заземляющих устройств в 2 раза по сравнению с приведенными в табл. 2.5.19 (п. 2.5.129).

Таблица 2.5.19

Наибольшее сопротивление заземляющих устройств опор BЛ

Вопрос 328. При каких условиях должны обеспечиваться и измеряться сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ?

Ответ. Должны обеспечиваться и измеряться при токах промышленной частоты в период их наибольших значений в летнее время. Допускается производить измерение в другие периоды с корректировкой результатов путем введения сезонного коэффициента (п. 2.5.129).

Вопрос 329. Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?

Ответ. Могут быть использованы железобетонные фундаменты опор ВЛ 110 кВ и выше при осуществлении металлической связи между анкерными болтами и арматурой фундамента и отсутствии гидроизоляции железобетона полимерными материалами (п. 2.5.130).

Вопрос 330. Какие проводники следует использовать для заземления железобетонных опор?

Ответ. В качестве заземляющих проводников следует использовать те элементы напряженной и ненапряженной продольной арматуры стоек, металлические элементы которых соединены между собой и могут быть присоединены к заземлителю.

Оттяжки железобетонных опор должны использоваться в качестве заземляющих проводников дополнительно к арматуре (п. 2.5.132).

Вопрос 331. Каким должно быть сечение каждого из заземляющих спусков на опоре ВЛ?

Ответ. Должно быть не менее 35 мм^2, а для однопроволочных спусков диаметр должен быть не менее 10 мм (сечение 78,5 мм^2). Количество спусков должно быть не менее двух (п. 2.5.133).

Вопрос 332. На какой глубине должны находиться заземлители опор ВЛ?

Ответ. Должны находиться, как правило, на глубине не менее 0,5 м, а в пахотной земле – 1 м. В случае установки опор в скальных грунтах допускается прокладка лучевых заземлителей непосредственно под разборным слоем над скальными породами при толщине слоя не менее 0,1 м. При меньшей толщине этого слоя или его отсутствии рекомендуется прокладка заземлителей по поверхности скалы с заливкой их цементным раствором (п. 2.5.134).

Опоры и фундаменты

Вопрос 333. На какие основные виды разделяются опоры ВЛ?

Ответ. Разделяются на два основных вида:

анкерные опоры, полностью воспринимающие тяжение проводов и тросов в смежных с опорой пролетах;

промежуточные опоры, не воспринимающие тяжение проводов или воспринимающие его частично.

На базе анкерных опор могут выполняться концевые и транспозиционные опоры. Промежуточные и анкерные опоры могут быть прямыми и угловыми (п. 2.5.135).

Вопрос 334. Как различаются опоры в зависимости от количества подвешиваемых на них цепей и какими они могут выполняться?

Ответ. Опоры разделяются на одноцепные, двухцепные и многоцепные.

Опоры могут выполняться свободностоящими или с оттяжками. Опоры могут быть гибкой и жесткой конструкции; анкерные опоры должны быть жесткими (п. 2.5.135).

Вопрос 335. На какие группы подразделяются предельные состояния, по которым производится расчет опор, фундаментов и оснований ВЛ?

Ответ. Подразделяются на две группы:

Первая группа включает предельные состояния, которые ведут к потере несущей способности элементов или к полной непригодности их в эксплуатации, т. е. к их разрушению любого характера. К этой группе относятся состояния при наибольших внешних нагрузках и при условиях, которые могут привести к наибольшим изгибающим или крутящим моментам на опоры, наибольшим сжимающим или растягивающим усилиям на опоры и фундаменты.

Вторая группа включает предельные состояния, при которых возникают недопустимые деформации, перемещения или отклонения элементов, нарушающие нормальную эксплуатацию. К этой группе относятся состояния при наибольших прогибах опор (п. 2.5.137).

Вопрос 336. На какие виды подразделяются нагрузки, воздействующие на строительные конструкции ВЛ, в зависимости от продолжительности действия?

Ответ. Подразделяются на следующие виды: постоянные и временные.

К постоянным нагрузкам относятся:

собственный вес проводов, тросов, строительных конструкций, гирлянд изоляторов, линейной арматуры;

тяжение проводов и тросов при среднегодовой температуре и отсутствии ветра и гололеда;

воздействие предварительного напряжения конструкции, а также нагрузки от давления воды на фундаменты в руслах рек.

К временным нагрузкам относятся:

длительные нагрузки – нагрузки, создаваемые воздействием неравномерных деформаций оснований, не сопровождающихся изменением структуры грунта, а также воздействием усадки и ползучести бетона;

кратковременные нагрузки – давление ветра на провода, тросы и опоры (свободные от гололеда и покрытые гололедом); вес отложений гололеда на проводах, тросах, опорах; тяжение проводов и тросов сверх их значений при среднегодовой температуре; нагрузки от давления воды на опоры и фундаменты в поймах рек и от давления льда; нагрузки, возникающие при изготовлении и перевозке конструкций, а также при монтаже строительных конструкций, проводов и тросов;

особые нагрузки – нагрузки, возникающие при обрыве проводов и тросов, а также нагрузки при сейсмических воздействиях (п. 2.5.138).

Вопрос 337. Как должен производиться расчет опор, фундаментов и оснований фундаментов в зависимости от той или иной группы предельных состояний?

Ответ. Расчет опор, фундаментов и оснований фундаментов на прочность и устойчивость должен производиться на нагрузки первой группы предельных состояний.

Расчет опор, фундаментов и их элементов на выносливость и по деформациям производится на нагрузки второй группы предельных состояний.

Расчет оснований по деформациям производится на нагрузки второй группы предельных состоянии без учета динамического воздействия порывов ветра на конструкцию опоры.

Опоры, фундаменты и основания должны рассчитываться также на нагрузки и воздействия внешней среды в конкретных условиях (воздействие размывающего действия воды, давления волн, навалов льда, давления грунта и т. п.), которые принимаются в соответствии со строительными нормами и правилами или другими нормативными документами (п. 2.5.139).

Вопрос 338. Какие факторы учитываются при расчетах дополнительно?

Ответ. Дополнительно учитывается следующее:

возможность временного усиления отдельных элементов конструкций в монтажных режимах;

расчет железобетонных опор и фундаментов по раскрытию трещин в нормальных режимах производится на нагрузки второй группы предельных состояний, причем кратковременные нагрузки снижаются на 10 %; при использовании опор и фундаментов в условиях агрессивной среды снижение кратковременных нагрузок не производится;

отклонение верха опоры при воздействии расчетных нагрузок по второй группе предельных состояний не должно приводить к нарушению установленных настоящими Правилами наименьших изоляционных расстояний от токоведущих частей (проводов) до заземленных элементов опоры и до поверхности земли и пересекаемых инженерных сооружений;

расчет опор гибкой конструкции производится по деформированной схеме (с учетом дополнительных усилий, возникающих от весовых нагрузок при деформациях опоры, для первой и второй групп предельных состоянии);

расчет опор, устанавливаемых в районах с сейсмичностью свыше 6 баллов, на воздействии сейсмических нагрузок должен выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами по строительству в сейсмических районах; при этом расчетные нагрузки от веса гололеда, от тяжения проводов и тросов в нормальных режимах умножаются на коэффициент сочетаний, равный 0,8 (п. 2.5.139).

Вопрос 339. Как должны рассчитываться промежуточные опоры ВЛ с поддерживающими гирляндами изоляторов и глухими зажимами?

Ответ. Должны рассчитываться в аварийном режиме по первой группе предельных состояний на расчетные условные горизонтальные статические нагрузки.

Расчет производится при следующих условиях:

1) оборваны провод или провода одной фазы одного пролета (при любом числе проводов на опоре), тросы не оборваны;

2) оборван один трос пролета (для расщепленного троса – все его составляющие), провода не оборваны (п. 2.5.141).

Вопрос 340. Как должны рассчитываться опоры анкерного типа?

Ответ. Должны рассчитываться в аварийном режиме по первой группе предельных состояний на обрыв тех проводов и тросов, при обрыве которых усилия в рассматриваемых элементах получаются наибольшими.

Расчет производится на следующие условия:

1) для опор ВЛ с алюминиевыми и стальными проводами всех сечений, проводами из алюминиевых сплавов всех сечений, сталеалюминиевыми проводами и проводами из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником с площадью сечения алюминиевой части для обоих типов проводов до 150 мм^2:

а) оборваны провода двух фаз одного пролета при любом числе цепей на опоре, тросы не оборваны (анкерные нормальные опоры);

б) оборваны провода одной фазы одного пролета при любом числе цепей на опоре, тросы не оборваны (анкерные облегченные и концевые опоры);

2) для опор ВЛ со сталеалюминиевыми проводами и проводами из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником площадью сечения алюминиевой части для обоих типов проводов 185 мм^2 и более, а также со стальными канатами типа ТК всех сечений, используемых в качестве проводов: оборваны провода одной фазы одного пролета при любом числе цепей на опоре, тросы не оборваны (анкерные нормальные и концевые опоры);

3) для опор ВЛ независимо от марок и сечений подвешиваемых проводов: оборван один трос одного пролета (при расщепленном тросе – все составляющие), провода не оборваны (п. 2.5.145),

Вопрос 341. На какие условия должны проверяться опоры анкерного типа в монтажном режиме по первой группе предельных состояний?

Ответ. Должны проверяться на следующие условия:

1) в одном пролете смонтированы все провода и тросы, в другом пролете провода и тросы не смонтированы.

В этом режиме металлические опоры и их закрепления должны иметь требуемую нормами прочность без установки временных оттяжек;

2) в одном из пролетов при любом числе проводов на опоре последовательно и в любом порядке монтируются провода одной цепи, тросы не смонтированы;

3) в одном из пролетов при любом числе тросов на опоре последовательно и в любом порядке монтируются тросы, провода не смонтированы (п. 2.5.146).

Вопрос 342. Какими рекомендуется принимать расчетные нагрузки на опоры от веса монтируемых проводов (тросов) при соответствующих климатических условиях и гирлянд изоляторов в условиях равнинной местности?

Ответ. Рекомендуется принимать:

1) на промежуточных опорах – равными удвоенному весу пролета проводов (тросов) без гололеда и гирлянды изоляторов, исходя из возможности подъема монтируемых проводов (тросов) и гирлянды через один блок;

2) на анкерных опорах и промежуточных опорах, при ограничении последними монтажного участка – с учетом усилия в тяговом тросе, определяемого из условия расположения тягового механизма на расстоянии 2,5 h от опоры, где h – высота подвеса провода средней фазы на опоре (п. 2.5.147).

Вопрос 343. Что должны обеспечивать конструкции опор?

Ответ. Должны обеспечивать на отключенной ВЛ, а на ВЛ 110 кВ и выше и при наличии на ней напряжения:

1) производство их технического обслуживания и ремонтных работ;

2) удобный и безопасный подъем персонала на опору от уровня земли до вершины опоры и его перемещение по элементам опоры (стойкам, траверсам, тросостойкам, подкосам и др.) (п. 2.5.148).

Вопрос 344. Какие должны быть предусмотрены мероприятия для подъема персонала на опору?

Ответ. Должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

1) на каждой стойке металлических опор высотой до вершины до 20 м при расстояниях между точками крепления решетки к поясам стойки (ствола) более 0,6 м или при наклоне решетки к горизонтали более 30°, а для опор высотой более 20 и менее 50 м независимо от расстояния между точками крепления решетки и угла ее наклона должны быть выполнены специальные ступеньки (степ-болты) на одном поясе или лестницы без ограждения, доходящие до отметки верхней траверсы.

Конструкция тросостойки на этих опорах должна обеспечивать удобный подъем или иметь специальные ступеньки (степ-болты);

2) на каждой стойке металлических опор высотой до вершины опоры более 50 м должны быть установлены лестницы с ограждениями, доходящие до вершины опоры. При этом через каждые 15 м по вертикали должны быть выполнены площадки (трапы) с ограждениями. Трапы с ограждениями должны выполняться также на траверсах этих опор. На опорах со шпренгельными траверсами должна быть обеспечена возможность держаться за тягу при перемещении по траверсе;

3) на железобетонных опорах любой высоты должна быть обеспечена возможность подъема на нижнюю траверсу с телескопических вышек, по инвентарным лестницам или с помощью специальных инвентарных подъемных средств. Для подъема по железобетонной центрифугированной стойке выше нижней траверсы на опорах ВЛ 35-750 кВ должны быть предусмотрены стационарные лазы (лестницы без ограждений и т. п.).

Удобный подъем на тросостойки и металлические вертикальные части стоек железобетонных опор ВЛ 35-750 кВ должны обеспечивать их конструкция или специальные ступеньки (степ-болты);

4) железобетонные опоры, не допускающие подъема по инвентарным лестницам или с помощью специальных инвентарных подъемных устройств (опоры с оттяжками или внутренними связями, закрепленными на стойке ниже нижней траверсы и т. п.), должны быть снабжены стационарными лестницами без ограждений, доходящими до нижней траверсы.

Выше нижней траверсы должны быть выполнены устройства, указанные в первом абзаце п. 3 (п. 2.5.149).

Большие переходы

Вопрос 345. Чем должен быть ограничен участок большого перехода?

Ответ. Должен быть ограничен концевыми опорами (концевыми устройствами в виде бетонных якорей и др.), выделяющими большой переход в самостоятельную часть ВЛ, прочность и устойчивость которой не зависит от влияния смежных участков ВЛ (п. 2.5.150).

Вопрос 346. Какими могут быть опоры в зависимости от типа крепления проводов?

Ответ. Опоры, устанавливаемые между концевыми (К) опорами (устройствами), могут быть:

1) промежуточными (П) – с креплением всех проводов на опоре с помощью поддерживающих гирлянд изоляторов;

2) анкерными (А) – о креплением всех проводов на опоре о помощью натяжных гирлянд изоляторов;

3) комбинированными (ПА) – со смешанным креплением проводов на опоре с помощью как поддерживающих, так и натяжных гирлянд изоляторов (п. 2.5.151).

Вопрос 347. Какие схемы переходов могут применяться в зависимости от конкретных условий?

Ответ. Могут применяться следующие схемы переходов:

1) однопролетные на концевых опорах К-К;

2) двухпролетные с опорами К-П-К, К-ПА-К;

3) трехпролетные с опорами К-П-П-К, К-ПА-ПА-К;

4) четпрехпролетные с опорами К-П-П-П-К, К-ПА-ПА-ПА-К (только для нормативной толщины стенки гололеда 15 мм и менее и длин переходных пролетов не более 1100 м);

5) многопролетные с опорами К-А…А-К;

6) при применении опор П пли ПА переход должен быть разделен опорами А на участке с числом опор П или ПА на каждом участке не более двух, т. е. К-П-П-А. А-П-П-К, К-ПА-ПА-А., А-ПА-ПА-К (или не более трех по п. 4) (п. 2.5.153).

Вопрос 348. В каком исполнении могут быть переходы?

Ответ. Могут выполняться одноцепными и двухцепными.

Двухцепные рекомендуется выполнять переходы в населенной местности, в районах промышленной застройки, а также при потребности в перспективе второго перехода в ненаселенной или труднодоступной местности (п. 2.5.155).

Вопрос 349. Какими должны быть расстояния между соседними ярусами промежуточных переходных опор высотой более 50 м и смещение по горизонтали для обеспечения нормальной работы проводов в пролете в любом районе по пляске проводов?

Ответ. Должны быть:

(п. 2.5.159).

Вопрос 350. Каким должно быть расстояние между осями фаз разных цепей?

Ответ. Должно быть не менее указанных ниже (п. 2.5.160):

Вопрос 351. Как должны быть защищены от вибрации одиночные и расщепленные провода и тросы?

Ответ. Должны быть защищены от вибрации установкой с каждой стороны переходного пролета длиной до 500 м – одного гасителя вибрации на каждом проводе и тросе и длиной от 500 до 1500 м – не менее двух разнотипных гасителей вибрации на каждом проводе и тросе.

Защита от вибрации проводов и тросов в пролетах длиной более 1500 м, а также независимо от длины пролета для проводов диаметром более 38 мм и проводов с тяжением (при среднегодовой температуре) более 180 кН должна производиться по специальному проекту (п. 2.5.163).

Вопрос 352. Какие изоляторы должны применяться на переходах ВЛ?

Ответ. Должны применяться, как правило, стеклянные изоляторы (п. 2.5.164).

Вопрос 353. Чем необходимо руководствоваться при выполнении защиты переходов ВЛ 110–750 кВ от грозовых перенапряжений?

Ответ. Необходимо руководствоваться следующим:

1) все переходы следует защищать от прямых ударов молнии тросами;

2) количество тросов должно быть не менее двух с углом защиты по отношению к крайним проводам не более 20°.

При расположении перехода за пределами длины защищаемого подхода ВЛ к РУ и подстанциям с повышенным защитным уровнем в районах по гололеду III и более, а также в районах с частой и интенсивной пляской проводов допускается угол защиты до 30°;

3) рекомендуется установка защитных аппаратов на переходах с пролетами длиной выше 1 000 м или с высотой опор выше 100 м;

4) горизонтальное смещение троса от центра крайней фазы должно быть не менее: 1,5 м – для ВЛ 110 кВ; 2 м – для ВЛ 150 кВ; 2,5 м – для ВЛ 220 кВ; 3,5 м – для ВЛ 330 кВ и 4 м – для ВЛ 500–750 кВ;

5) выбор расстояния между тросами производится согласно ответа на вопрос 319 п. 4 (п. 2.5.169).

Вопрос 354. Каким должно быть допустимое наименьшее изоляционное расстояние по воздуху от токоведущих частей до заземленных частей опоры для обеспечения безопасного перемещения обслуживающего персонала по траверсам переходных опор высотой более 50 м с расположение фаз в разных ярусах?

Ответ. Должно быть не менее: 3,3 м – для ВЛ до 110 кВ; 3,8 м – для ВЛ 150 кВ; 4,3 м – для ВЛ 220 кВ; 5,3 м – для ВЛ 330 кВ; 6,3 м – для ВЛ 500 кВ; 7,6 м – для ВЛ 750 кВ; (п. 2.5.172).

Вопрос 355. Как должны рассчитываться промежуточные и комбинированные опоры (П и ПА) с креплением проводов с помощью поддерживающих гирлянд изоляторов?

Ответ. Должны рассчитываться в аварийном режиме по первой группе предельных состояний на следующие условия:

1) оборваны одиночный провод или все провода одной фазы одного пролета, тросы не оборваны (одноцепные опоры);

2) оборваны провода двух фаз одного пролета, тросы не оборваны (двухцепные опоры, а также одноцепные со сталеалюминиевыми проводами и проводами из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником сечением алюминиевой части для обоих типов проводов до 150 мм^2);

3) оборван один трос одного пролета (при расщеплении троса – все его составляющие), провода независимо от марок и сечений не оборваны (п. 2.5.175).

Вопрос 356. Как должны рассчитываться опоры анкерного типа?

Ответ. Должны рассчитываться в аварийном режиме по первой группе предельных состояний на обрыв тех фаз или того троса, при обрыве которых усилия в рассматриваемых элементах получаются наибольшими. Расчет производится на следующие условия:

1) оборваны провод или провода одной фазы одного пролета, тросы не оборваны (одноцепные опоры со сталеалюминиевыми проводами и проводами из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником сечением алюминиевой части для обоих типов проводов 185 мм^2 и более, а также со стальными канатами типа ТК всех сечений, используемых в качестве проводов);

2) оборваны провода двух фаз одного пролета, тросы не оборваны (двухцепные опоры, а также одноцепные опоры со сталеалюминиевыми проводами и провода из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником сечением алюминиевой части для обоих типов проводов до 150 мм^2);

3) оборван один трос одного пролета (при расщеплении троса – все его составляющие), провода независимо от марок и сечений не оборваны.

При определении усилий в элементах опоры учитываются условные нагрузки или неуравновешенные тяжения, возникающие при обрывах тех проводов или тросов, при которых эти усилия имеют наибольшие значения (п. 2.5.176).

Подвеска волоконно-оптических линий связи на ВЛ

Вопрос 357. Какая линия называется волоконно-оптической линией связи на воздушньгх линиях электропередачи (ВОЛС-ВЛ)?

Ответ. Называется линия связи, для передачи информации по которой служит оптический кабель (ОК), размещаемый на элементах ВЛ (п. 2.5.178).

Вопрос 358. На размещение на ВЛ каких оптических кабелей распространяются требования настоящих Правил?

Ответ. Распространяются на размещение ОК следующих типов:

1) ОКГТ – оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос;

2) ОКФП – оптический кабель, встроенный в фазный провод;

3) ОКСН – оптический кабель самонесущий неметаллический;

4) ОКНН – оптический кабель неметаллический, прикрепляемый или навиваемый на грозозащитный трос или фазный провод (п. 2.5.179).

Вопрос 359. Каким требованиям должны удовлетворять оптические кабели, размещаемые на элементах ВЛ?

Ответ. Должны удовлетворять требованиям:

1) механической прочности;

2) термической стойкости;

3) стойкости к воздействию грозовых перенапряжений;

4) обеспечения нагрузок на оптические волокна, не превышающих допускаемые;

5) стойкости к воздействию электрического поля (п. 2.5.184).

Вопрос 360. По какому методу должен производиться механический расчет ОКГТ, ОКФП, ОКСН?

Ответ. Должен производиться на расчетные нагрузки по методу допускаемых напряжений с учетом вытяжки кабелей и допустимых нагрузок на оптическое волокно (п. 2.5.185).

Вопрос 361. В каких местах ВЛ должен быть заземлен ОКГТ?

Ответ. Независимо от напряжения ВЛ ОКГТ должен быть заземлен, как правило, на каждой опоре (п. 2.5.190).

Вопрос 362. На какие показатели следует проверять оптические кабели ОКФП и ОКНН (при подвеске на фазном проводе)?

Ответ. Следует проверять на работоспособность по температурному режиму при температурах провода, возникающих при его нагреве наибольшим рабочим током линии (п. 2.5.193).

Вопрос 363. В каких случаях и на какие показатели следует проверять оптический кабель типа ОКНН?

Ответ. Следует проверять:

1) при подвеске его на фазном проводе – на стойкость при воздействии электрического поля проводов;

2) при подвеске его на грозозащитном тросе – на стойкость к воздействию электрического напряжения, наведенного на тросе, и прямых ударов молнии в трос (п. 2.5.195).

Вопрос 364. Исходя из каких условий определяется место крепления ОКСН на опоре с учетом его вытяжки в процессе эксплуатации?

Ответ. Определяется, исходя из условий:

1) стойкости оболочки к воздействию электрического поля;

2) обеспечения наименьшего расстояния до поверхности земли не менее 5 м независимо от напряжения ВЛ и вида местности;

3) обеспечения расстояний от ОКСН до фазных проводов на опоре не менее 0,6 м для ВЛ до 35 кВ; 1 м – 110 кВ; 1,5 м – 150 кВ; 2 м – 220 кВ; 2,5 м – 330 кВ; 3,5 м – 500 кВ; 5 м – 750 кВ при отсутствии гололеда и ветра.

С учетом указанных условий ОКСН может размещаться как выше фазных проводов, так и между фазами или ниже фазных проводов (п. 2.5.197).

Вопрос 365. Какие наименьшие расстояния должны быть обеспечены при креплении ОКНН к фазному проводу?

Ответ. Должны быть обеспечены следующие наименьшие расстояния от провода с прикрепленным или навитым ОК:

1) до конструкции опоры при отклонении от воздействия ветра в соответствии с табл. 2.5.17;

2) до земли и инженерных сооружений и естественных препятствий в соответствии с таблицами 2.5.20-2.5.25, 2.5.30, 2.5.31, 2.5.34-2.5.40 (п. 2.5.198).

Вопрос 366. Какая должны быть нанесены постоянные знаки на опорах ВЛ при размещении на них муфт ОК?

Ответ. Должны быть нанесены дополнительно к указанным в ответе на вопрос 276 следующие постоянные знаки:

условное обозначение ВОЛС;

номер соединительной муфты (п. 2.5.200).

Прохождение BЛ по ненаселенной и труднодоступной местности

Вопрос 367. Какими должны приниматься расстояния от проводов ВЛ по поверхности земли в ненаселенной и труднодоступной местности в нормальном режиме ВЛ?

Ответ. Должны приниматься не менее приведенных в табл. 2.5.20 (п. 2.5.201).

Таблица 2.5.20

Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли в ненаселенной и труднодоступной местности

Вопрос 368. Каким должно быть наименьшее расстояние по вертикали от проводов до поверхности земли в местах пересечения ВЛ со скотопрогонами?

Ответ. Должно быть не менее, чем при пересечении с автомобильными дорогами (п. 2.5.203).

Вопрос 369. Каким должно быть наименьшее расстояние по вертикали от проводов при высшей температуре воздуха без учета нагрева провода электрическим током до подъемной или выдвижной частей землеройных машин, располагаемых на дамбе или берме каналов, в рабочем положении или до габаритов землесосов при наибольшем уровне высоких вод в местах пересечения ВЛ с мелиоративными каналами?

Ответ. Должно быть не менее: 2 м – для ВЛ до 20 кВ; 4 м – для ВЛ 35-110 кВ; 5 м – для ВЛ 150–220 кВ; 6 м – для ВЛ 330 кВ; 9 м – для ВЛ 500–750 кВ (п. 2.5.204).

Вопрос 370. Каковы требования Правил к заземлению шпалерной проволоки для подвески винограда, хмеля и других аналогичных сельскохозяйственных культур, пересекаемой ВЛ 110 кВ и выше под углом менее 70°?

Ответ. Должны быть заземлены через каждые 50–70 м длины подобных культур в пределах охранной зоны ВЛ.

Сопротивление заземления не нормируется (п. 2.5.205).

Прохождение ВЛ по насаждениям

Вопрос 371. Что следует понимать под насаждениями?

Ответ. Следует понимать естественные и искусственные древостои и кустарники, а также сады и парки.

Вопрос 372. Какой принимается ширина просек в насаждениях с перспективной высотой пород до 4 м?

Ответ. Принимается равной расстоянию между крайними проводами ВЛ плюс по 3 м в каждую сторону от крайних проводов.

При прохождении ВЛ по территории фруктовых садов вырубка просек не обязательна (п. 2.5.207).

Вопрос 373. Каким должно быть наименьшее расстояние по горизонтали между проводами ВЛ и кронами деревьев?

Ответ. Должно быть не менее приведенных в табл. 2.5.21 (п. 2.5.207).

Таблица 2.5.21

Наименьшее расстояние по горизонтали между проводами ВЛ и кронами деревьев

Вопрос 374. Какие работы следует произвести по всей ширине просеки по трассе ВЛ?

Ответ. Должны быть произведены ее очистка от вырубленных деревьев и кустарников, корчевка пней или срезка их под уровень земли и рекультивация (п. 2.5.209).

Прохождение ВЛ по населенной местности

Вопрос 375. Какими должны приниматься наименьшие расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли в населенной местности в нормальном режиме работы ВЛ?

Ответ. Должны приниматься не менее приведенных в табл. 2.5.22.

Наименьшие расстояния определяются при наибольшей стреле провеса провода без учета его нагрева электрическим током:

при высшей температуре воздуха для ВЛ 220 кВ и ниже;

при температуре воздуха при предельно допустимых значениях интенсивности электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля для ВЛ 330 кВ и выше;

при расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде (п. 2.5.212).

Таблица 2.5.22

Наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ до поверхности земли, производственных зданий и сооружений в населенной местности

Вопрос 376. Каким должно быть расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до кювета или бортового камня проезжей части улицы (проезда)?

Ответ. Должно быть не менее 2,0 м; расстояние до тротуаров и пешеходных дорожек не нормируется (п. 2.5.214).

Вопрос 377. Допускается ли прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями?

Ответ. Как правило, не допускается.

Допускается прохождение ВЛ над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов. При этом расстояние по вертикали от проводов ВЛ до вышеуказанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее приведенных в табл. 2.5.22 (п. 2.5.215).

Вопрос 378. Какими должны быть расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений?

Ответ. Должны быть не менее: 2 м – для ВЛ до 20 кВ, 4 м – для ВЛ 35-110 кВ; 5 м – для ВЛ 150 кВ и 6 м – для ВЛ 220 кВ (п. 2.5.216).

Вопрос 379. Какими должны быть расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ 330 кВ и выше?

Ответ. Должны быть не менее:

до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций при наибольшем отклонении проводов: 8 м – для ВЛ 330 кВ; 10 м – для ВЛ 500–750 кВ;

до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений (кроме электрических станций и подстанций) при неотклоненном положении проводов: 20 м – для ВЛ 330 кВ; 30 м – для ВЛ 500 кВ; 40 м – для ВЛ 750 кВ.

Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается (п. 2.5.216).

Вопрос 380. Какими должны быть расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков?

Ответ. Должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.21 (п. 2.5.17).

Пересечение и сближение ВЛ между собой

Вопрос 381. Где должно выбираться место пересечения?

Ответ. Должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ (ВЛЗ). Расстояния от проводов нижней (пересекаемой) ВЛ до опор верхней (пересекающей) ВЛ по горизонтали и от проводов верхней (пересекающей) ВЛ до опор нижней (пересекаемой) ВЛ в свету должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.23, а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ.

Допускается выполнение пересечений ВЛ и ВЛЗ между собой и с ВЛ (ВЛИ) до I кВ на общей опоре (п. 2.5.221).

Таблица 2.5.23

Наименьшее расстояние между проводами и опорами пересекающихся ВЛ

Вопрос 382. Какого типа должны быть опоры и провода пересекаемых ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, при пересечении ВЛ 500–750 кВ с ВЛ 6-20 кВ и ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ?

Ответ. Опоры должны быть анкерного типа, провода пересекаемых ВЛ в пролете пересечения должны быть:

сталеалюминиевыми площадью сечения не менее 70 мм^2 по алюминию – для ВЛ 6-20 кВ;

сталеалюминиевыми площадью сечения по алюминию не менее 70 мм^2 или из термоупроченного алюминиевого сплава площадью сечения не менее 70 мм^2 – для ВЛЗ 6-20 кВ;

алюминиевыми площадью сечения не менее 50 мм^2 – для ВЛ до 1 кВ;

жгут СИП без несущего нулевого провода с площадью сечения фазной жилы не менее 25 мм^2 или с несущим проводом из термообработан-ного алюминиевого сплава площадью сечения не менее 50 мм^2 (п. 2.5.223).

Вопрос 383. Как должны крепиться на опорах провода в пролетах пересечений?

Ответ. Должны крепиться с помощью:

подвесных стеклянных изоляторов – для ВЛ (ВЛЗ) 6-20 кВ;

штыревых изоляторов с двойным креплением к ним – для ВЛ до 1 кВ;

натяжных анкерных зажимов – для ВЛИ (п. 2.5.223).

Вопрос 384. Каковы требования Правил в части взаимного расположения проводов ВЛ разных напряжений?

Ответ. Провода ВЛ более высокого напряжения, как правило, должны быть расположены выше проводов пересекаемых ВЛ более низкого напряжения. Допускается как исключение прохождение ВЛ 35 кВ и выше с проводами площадью сечения алюминиевой части 120 мм^2 и более над проводами ВЛ более высокого напряжения, но не выше 220 кВ (в городах и поселках городского типа допускается прохождение ВЛИ или ВЛ с изолированными проводами напряжением до 1 кВ над проводами ВЛ напряжением до 20 кВ). При этом прохождение ВЛ более низкого напряжения над проводами двухцепных ВЛ более высокого напряжения не допускается (п. 2.5.225).

Вопрос 385. Какими должны приниматься наименьшие расстояния между ближайшими проводами (или проводами и тросами) пересекающихся ВЛ?

Ответ. Должны приниматься не менее приведенных в табл. 2.5.24 при температуре воздуха плюс 15 °C без ветра. Для промежуточных длин пролетов соответствующие расстояния определяются линейной интерполяцией (п. 2.5.227).

Таблица 2.5.24

Наименьшее расстояние между проводами или проводами и тросами пересекающихся ВЛ на металлических и железобетонных опорах, а также на деревянных опорах при наличии грозозащитных устройств

Расстояние по вертикали между ближайшими проводами пересекающихся ВЛЗ и ВЛИ (ВЛЗ-пересекающая, ВЛИ-пересекаемая) при температуре воздуха плюс 15 °C без ветра должно быть не менее 1 м (п. 2.5.227).

Вопрос 386. Каковы требования Правил к заземлению опор и установке защитных аппаратов на ВЛ с деревянными опорами, не защищенных тросами, при пересечении их с ВЛ 750 кВ?

Ответ. Металлические детали для крепления проводов (крюки, штыри, оголовки) должны быть заземлены на опорах, ограничивающих пролет пересечения, а количество подвесных изоляторов в гирляндах должно соответствовать изоляции для металлических опор. При этом на опорах ВЛ 35-220 кВ должны быть установлены защитные аппараты.

Если расстояние от места пересечения до ближайших опор пересекающихся ВЛ составляет более 40 м, допускается защитные аппараты не устанавливать, а заземление деталей крепления проводов на опорах ВЛ 35 кВ и выше не требуется (п. 2.5.229).

Вопрос 387. Какими должны быть расстояния по горизонтали при параллельном следовании и сближении ВЛ одного напряжения между собой или с ВЛ других напряжений?

Ответ. Должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.25 и приниматься по ВЛ более высокого напряжения.

Указанные расстояния подлежат дополнительной проверке:

1) на непревышение смещения нейтрали более 15 % фазного напряжения в нормальном режиме работы ВЛ до 35 кВ с изолированной нейтралью за счет электромагнитного и электростатического влияния ВЛ более высокого напряжения;

2) на исключение возможности развития в отключенном положении ВЛ 500–750 кВ, оборудованных компенсирующими устройствами (шунтирующими реакторами, синхронными или тиристорными статическими компенсаторами и др.), резонансных перенапряжений (п. 2.5.230).

Таблица 2.5.25

Наименьшее расстояние по горизонтали между ВЛ

* Не менее 50 м для ВЛ 500 кВ и не менее 75 м для ВЛ 750 кВ.

** Для двух и более ВЛ 750 кВ фазировка смежных крайних фаз должна быть разноименной.

Пересечение и сближение ВЛ c сооружениями связи, сигнализации и проводного вешания

Вопрос 388. По каким вариантам должно быть выполнено пересечение ВЛ напряжением до 35 кВ с ЛС и ЛПВ?

Ответ. Должно быть выполнено по одному из следующих вариантов:

1) проводами ВЛ и подземным кабелем ЛС и ЛПВ;

2) проводами ВЛ и воздушным кабелем ЛС и ЛПВ;

3) подземной кабельной вставкой в ВЛ и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ;

4) проводами ВЛ и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ (п. 2.5.231).

Вопрос 389. В каких случаях может применяться пересечение ВЛ напряжением до 35 кВ с неизолированными проводами ЛС и ЛПВ?

Ответ. Может применяться в следующих случаях: 1) если невозможно проложить ни подземный кабель ЛС и ЛПВ, ни кабель ВЛ;

2) если применение кабельной вставки в ЛС приведет к необходимости установки дополнительного или переноса ранее установленного усилительного пункта ЛС;

3) если при применении кабельной вставки в ЛПВ общая длина кабельных вставок в линию превышает допустимые значения;

4) если на ВЛ применены подвесные изоляторы. При этом ВЛ на участке пересечения с неизолированными проводами ЛС и ЛПВ выполняются с повышенной механической прочностью проводов и опор (п. 2.5.232).

Вопрос 390. По каким вариантам должно быть выполнено пересечение ВЛ 110–500 кВ с ЛС и ЛПВ?

Ответ. Должно быть выполнено по одному из следующих вариантов:

1) проводами ВЛ и подземным кабелем ЛС и ЛПВ;

2) проводами ВЛ и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ (п. 2.5.233).

Вопрос 391. Следует ли применять кабельные вставки при пересечении ВЛ 110–500 кВ с воздушными проводами ЛС и ЛПВ?

Ответ. Применять кабельные вставки не следует, если:

1) применение кабельной вставки в ЛС приведет к необходимости установки дополнительного усилительного пункта на ЛС, а отказ от применения этой кабельной вставки не приведет к увеличению мешающего влияния ВЛ на ЛС сверх допустимого нормативного значения;

2) применение кабельной вставки в ЛПВ приведет к превышению суммарной допустимой длины кабельных вставок в линии, а отказ от этой кабельной вставки не приведет к увеличению мешающего влияния ВЛ на ЛПВ сверх допустимого значения (п. 2.5.235).

Вопрос 392. Допускаются ли пересечения проводов ВЛ с воздушными линиями городской телефонной связи?

Ответ. Такие пересечения не допускаются; эти линии в пролете пересечения с проводами ВЛ должны выполняться только подземными кабелями (п. 2.5.237).

Вопрос 393. Какие должны соблюдаться требования при пересечении ВЛ с подземным кабелем связи и ПВ (или с подземной кабельной вставкой)?

Ответ. Должны соблюдаться следующие требования:

1) угол пересечения ВЛ до 500 кВ с ЛС и ЛПВ не нормируется, угол пересечения ВЛ 750 кВ с ЛС и ЛПВ должен быть по возможности близок к 90°, но не менее 45°;

2) расстояние от подземных кабелей ЛС и ЛПВ до ближайшего заземлителя опоры ВЛ напряжением до 35 кВ или ее подземной металлической или железобетонной части должно быть не менее:

в населенной местности – 3 м;

в ненаселенной местности – расстояний, приведенных в табл. 2.5.26;

Таблица 2.5.26

Наименьшие расстояния от подземных кабелей ЛС (ЛПВ) до ближайшего заземлителя опоры ВЛ и ее подземной части

3) расстояние от подземных кабелей ЛС и ЛПВ до ближайшего заземлителя опоры ВЛ 110 кВ и выше и ее подземной части должно быть не менее значений, приведенных в табл. 2.5.26;

4) при прокладке подземного кабеля (кабельной вставки) в стальных трубах, или при покрытии его швеллером, уголком, или при прокладке его в полиэтиленовой трубе, закрытого с обеих сторон от попадания земли, на длине, равной расстоянию между проводами ВЛ плюс 10 м с каждой стороны от крайних проводов для ВЛ до 500 кВ и 15 м для ВЛ 750 кВ, допускается уменьшение указанных в табл. 2.5.26 расстояний до 5 м для ВЛ до 500 кВ и до 10 м для ВЛ 750 кВ. Металлические покровы кабеля в этом случае следует соединять с трубой или другими металлическими защитными элементами;

5) вместо применения швеллера, уголка или стальной трубы допускается при строительстве новой ВЛ использовать два стальных троса сечением 70 мм^2 прокладываемых симметрично на расстоянии не более 0,5 м от кабеля и на глубине 0,4 м. Тросы должны быть продлены с обеих сторон под углом 45° к трассе в сторону опоры ВЛ и заземлены на сопротивление не более 30 Ом. Соотношения между длиной отвода тросов и сопротивлением заземлителя должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 2.5.27;

Таблица 2.5.27

Сопротивления заземлителей при защите кабеля ЛС и ЛПВ на участке пересечения с ВЛ

Примечание. Защита кабеля от ударов молнии путем оконтуровки опор ВЛ или прокладки защитного троса в этом случае также обязательна.

6) в пролете пересечения ВЛ с ЛС и ЛПВ крепление проводов ВЛ на опорах, ограничивающих пролет пересечения, должно осуществляться с помощью глухих зажимов, не допускающих падения проводов на землю в случае их обрыва в соседних пролетах (п. 2.5.238).

Вопрос 394. Какие требования должны соблюдаться при пересечении подземной кабельной вставки в ВЛ до 35 кВ с неизолированными проводами ЛС и ЛПВ?

Ответ. Должны соблюдаться следующие требования:

1) угол пересечения подземной кабельной вставки ВЛ в ЛС и ЛПВ не нормируется;

2) расстояние от подземной кабельной вставки до незаземленной опоры ЛС и ЛПВ должно быть не менее 2 м, а до заземленной опоры ЛС (ЛПВ) и ее заземлителя – не менее 10 м;

3) расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ВЛ, неуплотненной и уплотненной в несовпадающем и совпадающем спектрах частот в зависимости от мощности высокочастотной аппаратуры, до проекции проводов ЛС и ЛПВ должно выбираться в соответствии с требованиями настоящих Правил;

4) подземные кабельные вставки в ВЛ должны выполняться в соответствии с требованиями настоящих Правил (п. 2.5.239).

Вопрос 395. Какие требования необходимо соблюдать при пересечении проводов ВЛ с неизолированными проводами ЛС и ЛПВ?

Ответ. Необходимо соблюдать следующие требования:

1) угол пересечения проводов ВЛ с проводами ЛС и ЛПВ должен быть по возможности близок к 90°. Для стесненных условий угол не нормируется;

2) место пересечения следует выбирать по возможности ближе к опоре ВЛ. При этом расстояние по горизонтали от ближайшей части опоры ВЛ до проводов ЛС и ЛПВ должно быть не менее 7 м, а от опор ЛС и ЛПВ до проекции на горизонтальную плоскость ближайшего неотклоненного провода ВЛ должно быть не менее 15 м. Расстояние в свету от вершин опор ЛС и ЛПВ до неотклоненных проводов ВЛ должно быть не менее: 15 м – для ВЛ до 330 кВ, 20 м – для ВЛ 500 кВ;

3) не допускается расположение опор ЛС и ЛПВ под проводами пересекающей ВЛ;

4) опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС и ЛПВ, должны быть анкерного типа облегченной конструкции из любого материала как свободностоящие, так и на оттяжках. Деревянные опоры должны быть усилены дополнительными приставками или подкосами;

5) пересечения можно выполнять на промежуточных опорах при условии применения на ВЛ проводов с площадью сечения алюминиевой части не менее 120 мм^2;

6) провода ВЛ должны быть расположены над проводами ЛС и ЛПВ и должны быть многопроволочными сечениями не менее приведенных в табл. 2.5.5;

7) провода ЛС и ЛПВ в пролете пересечения не должны иметь соединений;

8) в пролете пересечения ВЛ с ЛС и ЛПВ на промежуточных опорах ВЛ крепление проводов на опорах должно осуществляться только с помощью поддерживающих гирлянд изоляторов с глухими зажимами;

9) изменение места установки опор ЛС и ЛПВ, ограничивающих пролет пересечения с ВЛ, допускается при условии, что отклонение средней длины элемента скрещивания на ЛС и ЛПВ не будет превышать значений, указанных в табл. 2.5.28;

Таблица 2.5.28

Допустимое изменение места установки опор ЛС и ЛПВ, ограничивающих пролет пересечения с ВЛ

10) длины пролетов ЛС и ЛПВ в месте пересечения с ВЛ не должны превышать значений, указанных в табл. 2.5.29;

Таблица 2.5.29

Максимально допустимые длины пролетов ЛС и ЛПВ в местах пересечения с ВЛ

Примечание. О – обычный, Н – нормальный, У – усиленный, ОУ – особо усиленный, типы линий – в соответствии с «Правилами пересечений воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей с линиями электропередачи».

11) опоры ЛС и ЛПВ, ограничивающие пролет пересечения или смежные с ним и находящиеся на обочине автомобильной дороги, должны быть защищены от наездов транспортных средств;

12) провода на опорах ЛС и ЛПВ, ограничивающие пролет пересечения с ВЛ, должны иметь двойное крепление: при траверсном профиле – только на верхней траверсе, при крюковом профиле – на двух верхних цепях;

13) расстояния по вертикали от проводов ВЛ до пересекаемых проводов ЛС и ЛПВ в нормальном режиме ВЛ и при обрыве проводов в смежных пролетах ВЛ должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.30;

Таблица 2.5.30

Наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проводов ЛС и ЛПВ

14) на деревянных опорах ВЛ без грозозащитного троса, ограничивающих пролет пересечения с ЛС и ЛПВ, при расстояниях между проводами пересекающихся линий менее указанных в п. б) табл. 2.5.30 на ВЛ должны устанавливаться защитные аппараты;

15) на деревянных опорах ЛС и ЛПВ, ограничивающих пролет пересечения, должны устанавливаться молниеотводы в соответствии с требованиями, предъявляемыми в нормативной документации на ЛС и ЛПВ (п. 2.5.240).

Вопрос 396. Допускается ли совместная подвеска проводов ВЛ и проводов ЛС и ЛПВ на общих опорах?

Ответ. Такая совместная подвеска не допускается. Это требование не распространяется на специальные оптические кабели, которые подвешиваются на конструкциях ВЛ (п. 2.5.241).

Вопрос 397. Какими должны быть наименьшие расстояния от крайних неотклоненных проводов ВЛ до опор ЛС и ЛПВ при сближении ВЛ с воздушными ЛС и ЛПВ?

Ответ. Должны быть не менее высоты наиболее высокой опоры ВЛ, а на участках стесненной трассы расстояние от крайних проводов ВЛ при наибольшем отклонении их ветром расстояния должны быть не менее значений, указанных в табл. 2.5.31. При этом расстояние в свету от ближайшего неотклоненного провода ВЛ до вершин ЛС и ЛПВ должно быть не менее: 15 м – для ВЛ до 330 кВ, 20 м – для ВЛ 500 кВ, 30 м – для ВЛ 750 кВ (п. 2.5.243).

Таблица 2.5.31

Наименьшие расстояния между проводами ВЛ при наибольшем отклонении их ветром и опорами ЛС и ЛПВ в условиях стесненной трассы

Вопрос 398. Какими должны быть наименьшие расстояния от заземлителя и подземной части опоры ВЛ до подземного кабеля ЛС и ЛПВ?

Ответ. Должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.26 (п. 2.5.245).

Вопрос 399. Какими должны приниматься расстояния от ВЛ до антенных сооружений передающих радиоцентров?

Ответ. Должны приниматься по табл. 2.5.32 (п. 2.5.246).

Таблица 2.5.32

Наименьшие расстояния от ВЛ до антенных сооружений передающих радиоцентров

Вопрос 400. Какими должны приниматься наименьшие расстояния сближения ВЛ со створом радиорелейной линии и радиорелейными станциями вне зоны направленности антенны?

Ответ. Должны приниматься по табл. 2.5.33. Возможность пересечения ВЛ со створом радиорелейной линии устанавливается при проектировании ВЛ (п. 2.5.247).

Таблица 2.5.33

Наименьшие расстояния от ВЛ до границ приемных радиоцентров, радиорелейных KB и УКВ станций, выделенных приемных пунктов радиофикации и местных радиоузлов

Вопрос 401. Какими должны приниматься расстояния от ВЛ до границ приемных радиоцентров и выделенных приемных пунктов радиофикации и местных радиоузлов?

Ответ. Должны приниматься по табл. 2.5.33.

Расстояния от ВЛ до телецентров и радиодомов должны быть не менее: 400 м – для ВЛ до 20 кВ; 700 м – для ВЛ 35-150 кВ; 1000 м – для ВЛ 220–750 кВ (п. 2.5.248).

Пересечение и сближение ВЛ с железными дорогами

Вопрос 402. Как следует выполнять пересечение ВЛ с железными дорогами?

Ответ. Следует выполнять, как правило, воздушными переходами. На железных дорогах с особо интенсивным движением и в некоторых технически обоснованных случаях (например, при переходе через насыпи, на железнодорожных станциях или в местах, где устройство воздушных переходов технически затруднено) переходы ВЛ следует выполнять кабелем.

Пересечение ВЛ с железными дорогами в горловинах железнодорожных станций и в местах сопряжения анкерных участков контактной сети запрещается (п. 2.5.249).

Вопрос 403. Какими должны быть расстояния от основания опоры ВЛ до габарита приближения строений на неэлектрифицированных железных дорогах или до оси опор контактной сети электрифицированных или подлежащих электрификации дорог при пересечении и сближении ВЛ с железными дорогами?

Ответ. Должны быть не менее высоты опоры плюс 3 м. На участках стесненной трассы допускается эти расстояния принимать не менее:

3 м – для ВЛ до 20 кВ;

6 м – для ВЛ 35-150 кВ;

8 м – для ВЛ 220330 кВ;

10 м – для ВЛ 500 кВ и 20 м – для ВЛ 750 кВ (п. 2.5.250).

Вопрос 404. Какими должны быть расстояния при пересечении и сближении ВЛ с железными дорогами от проводов до различных элементов железной дороги?

Ответ. Должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.34. При пересечении и сближении ВЛ с железными дорогами, вдоль которых проходят линии связи и сигнализации, необходимо, кроме табл. 2.5.34, руководствоваться также требованиями, предъявляемыми к пересечениям и сближениям ВЛ с сооружениями связи (п. 2.5.251).

Таблица 2.5.34

Наименьшие расстояния при пересечении и сближении ВЛ с железными дорогами

Вопрос 405. Какой конструкция должны быть опоры при пересечении ВЛ электрифицированных и подлежащих электрификации железных дорог общего пользования?

Ответ. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерными нормальной конструкции. На участках с особо интенсивным и интенсивным движением поездов эти опоры должны быть металлическими.

Применение опор из любого материала с оттяжками и деревянных одностоечных опор не допускается. Деревянные промежуточные опоры должны быть П-образными или А-образными (п. 2.5.252).

Вопрос 406. Какими должны быть натяжные гирлянды изоляторов для провода на ВЛ с подвесными изоляторами и нерасщепленным проводом в фазе?

Ответ. Должны быть двухцепными с раздельным креплением каждой цепи к опоре (п. 2.5.233).

Вопрос 407. Какими следует принимать минимальные расстояния от ВЛ до мостов железных дорог с пролетом 20 м и менее?

Ответ. Следует принимать такими же, как до соответствующих железных дорог по табл. 2.5.34, а с пролетом более 20 м устанавливаются при проектировании ВЛ (п. 2.5.255).

Пересечение и сближение ВЛ с автомобильными дорогами

Вопрос 408. На пересечения и сближения ВЛ с какими автомобильными дорогами распространяются требования настоящего раздела Правил?

Ответ. Распространяются на пересечения и сближения с автомобильными дорогами:

общего пользования и подъездными к промпредприятиям (категорий IA, IE, II–V по строительным нормам и правилам на автомобильные дороги);

внутрихозяйственными в сельскохозяйственных предприятиях (категорий I–C-III-С по строительным нормам и правилам на внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях) (п. 2.5.256).

Вопрос 409. Какими по конструкции должны быть опоры ВЛ при пересечении автомобильных дорог категорий IA и IE?

Ответ. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерного типа нормальной конструкции.

При пересечении автомобильных дорог категорий II–V, I–C-III–C опоры, ограничивающие пролет пересечения, могут быть анкерного типа облегченной конструкции или промежуточными (п. 2.5.257).

Вопрос 410. Какими должны быть расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами?

Ответ. Должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.35 (п.2.5.258).

Таблица 2.5.35

Наименьшие расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами

* С учетом предельно допустимых уровней напряженности электрического поля.

Вопрос 411. Какими должны приниматься наименьшие расстояния по вертикали в нормальном режиме работы ВЛ от проводов до проезжей части дорог?

Ответ. Должны приниматься:

без учета нагрева провода электрическим током при высшей температуре воздуха для ВЛ 500 кВ и ниже, при предельно допустимых значениях интенсивности электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля для ВЛ 750 кВ;

при расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде согласно ответа на вопрос 294 (п. 2.5.258),

Вопрос 412. Какие дорожные знаки должны устанавливаться в местах пересечения ВЛ с автомобильными дорогами?

Ответ. Должны устанавливаться дорожные знаки с обеих сторон ВЛ в соответствии с требованиями государственного стандарта. В местах пересечения ВЛ 330 кВ и выше с автомобильными дорогами с обеих сторон ВЛ на дорогах должны устанавливаться дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта в охранных зонах этих линий.

Подвеска дорожных знаков на тросах-растяжках в пределах охранных зон ВЛ не допускается (п. 2.5.260).

Вопрос 413. Что необходимо применять для предотвращения наездов транспортных средств на опоры ВЛ, расположенные на расстоянии менее 4 м от кромки проезжей части?

Ответ. Должны применяться дорожные ограждения I группы (п. 2.5.262).

Вопрос 414. Какими следует принимать минимальные расстояния от ВЛ до мостов автомобильных дорог с пролетом 20 м и менее?

Ответ. Следует принимать такими же, как до соответствующих автомобильных дорог по табл. 2.5.35, а с пролетом более 20 м – устанавливаются при проектировании ВЛ (п. 2.5.263).

Пересечение, сближение или параллельное следование ВЛ с троллейбусными и трамвайными линиями

Вопрос 415. Каким следует принимать угол пересечения ВЛ с троллейбусными и трамвайными линиями?

Ответ. Следует принимать близким 90°, но не менее 60° (п. 2.5.264).

Вопрос 416. Какой конструкции должны быть опоры ВЛ при пересечении троллейбусных и трамвайных линий?

Ответ. Опоры, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерными нормальной конструкции.

Для ВЛ с проводами площадью сечения алюминиевой части 120 мм^2 и более или со стальными канатами типа ТК сечением 50 мм^2 и более допускаются также промежуточные опоры с подвеской проводов в глухих зажимах или с двойным креплением на штыревых изоляторах (п. 2.5.265).

Вопрос 417. Какими должны приниматься наименьшие расстояния от проводов ВЛ при пересечении, сближении или параллельном следовании с троллейбусными и трамвайными линиями в нормальном режиме работы ВЛ?

Ответ. Должны приниматься не менее приведенных в табл. 2.5.36; расстояния по вертикали от проводов ВЛ площадью сечения алюминиевой части менее 185 мм^2 в местах таких же пересечений должны также быть не менее приведенных в табл. 2.5.36 (п. 2.5.266).

Вопрос 418. При каких расстояниях по вертикали от проводов ВЛ до верха опор контактной сети допускается размещение проводов пересекающей ВЛ над опорами контактной сети?

Ответ. Допускается при расстояниях не менее:

7 м – для ВЛ напряжением до 110 кВ;

8 м – для ВЛ 150–220 кВ;

9 м – для ВЛ 330–500 кВ (п. 2.5.267).

Пересечение ВЛ с водными пространствами

Вопрос 419. Какими должны быть опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, при пересечении судоходных участков рек, каналов, озер и водохранилищ независимо от длины пролета пересечения, а также несудоходных участков водных пространств с пролетом пересечения более 700 м (большие переходы)?

Ответ. Должны быть анкерными концевыми.

Для ВЛ со сталеалюминиевыми проводами и проводами из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником с площадью сечения алюминиевой части для обоих типов проводов 120 мм^2 и более или стальными канатами типа ТК площадью сечения 50 мм^2 и более допускается применение промежуточных опор и анкерных опор облегченного типа (п. 2.5.269).

Вопрос 420. Как определяется расстояние от нижней точки провеса проводов ВЛ в нормальном и аварийном режимах до уровня высоких (паводковых) вод на судоходных участках рек, каналов, озер и водохранилищ?

Ответ. Определяется как сумма максимального габарита судов и наименьшего расстояния от проводов ВЛ до габарита судов по табл. 2.5.37.

Стрела провеса при этом определяется при высшей температуре воздуха без учета нагрева провода электрическим током.

Расстояния от нижней точки провеса провода ВЛ до уровня льда должны быть не менее указанных в табл. 2.5.37 (п. 2.5.270).

Таблица 2.5.36

Наименьшие расстояния от проводов ВЛ при пересечении, сближении или параллельном следовании с троллейбусными и трамвайными линиями

Таблица 2.5.37

Наименьшее расстояние при пересечении ВЛ с водными пространствами

* Наименьшее расстояние обеспечивает пропуск плавающих средств высотой до 3,5 м.

Вопрос 421. Какими должны быть расстояния от нижней точки провеса проводов ВЛ в нормальном режиме до уровня высоких (паводковых) вод на несудоходных участках рек, каналов, озер и водохранилищ?

Ответ. Должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.37. Стрела провеса при этом определяется при температуре воздуха 15 °C без учета нагрева проводов электрическим током.

Расстояния от нижней точки провеса проводов до уровня льда должны быть не менее указанных в табл. 2.5.37 (п. 2.5.271).

Вопрос 422. Как и в каких местах должны быть обозначены места пересечения ВЛ с судоходными и сплавными реками, озерами, водохранилищами и каналами?

Ответ. Должны быть обозначены на берегах сигнальными знаками в соответствии с правилами плавания по внутренним водным путям.

Знаки «Соблюдай надводный габарит» устанавливаются по одному на каждом берегу на расстоянии 100 м выше или ниже (по течению) оси воздушного перехода. При ширине реки до 100 м щиты знаков устанавливаются непосредственно на опоре ВЛ на высоте не менее 5 м.

Предупреждающие навигационные знаки устанавливают владельцы ВЛ. Размеры знака, цвет и режим горения огней должны соответствовать государственным стандартам (п. 2.5.272).

Прохождение ВЛ по мостам

Вопрос 423. Допускается ли прокладка ВЛ 1 кВ и выше на всех мостах?

Ответ. Такая прокладка, как правило, не допускается.

При обоснованной необходимости допускается прохождение ВЛ по мостам, выполненным из негорючих материалов, при этом опоры или поддерживающие устройства, ограничивающие пролеты с берега на мост и через разводную часть моста, должны быть анкерными нормальной конструкции, все прочие поддерживающие устройства на мостах могут быть промежуточного типа, на этих устройствах с поддерживающими гирляндами изоляторов провода должны быть подвешены в глухих зажимах. Применение штыревых изоляторов не допускается, кроме ВЛЗ, где допускается их применение с креплением проводов спиральными пружинными вязками (п. 2.5.273).

Вопрос 424. В каких местах допускается располагать провода на металлических железнодородных мостах с ездой по низу, снабженных на всем протяжении верхними связями?

Ответ. Допускается располагать непосредственно над пролетным строением моста выше связей или за его пределами; располагать провода в пределах габарита приближения строений, а также в пределах ширины, занятой элементами контактной сети электрифицированных железных дорог, не допускается (п. 2.5.274).

Прохождение ВЛ по плотинам и дамбам

Вопрос 425. Какими должны быть расстояния от неотклоненных и отклоненных проводов до различных частей плотин или дамб в нормальном режиме ВЛ при ее прохождении по плотинам, дамбам и т. п.?

Ответ. Любые расстояния должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.38 (п. 2.5.276)

Таблица 2.5.38

Наименьшие расстояния от проводов ВЛ до различный частей плотин и дамб

Вопрос 426. Каким требованиям должна удовлетворять ВЛ при ее прохождении по плотинам и дамбам, по которым проложены пути сообщения?

Ответ. Должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к ВЛ при пересечении и сближении с соответствующими объектами путей сообщения.

При этом расстояния по горизонтали от любой части опоры до путей сообщения должны приниматься как для ВЛ на участках стесненной трассы. Расстояния до пешеходных дорожек и тротуаров не нормируются.

Располагать провода в пределах габарита приближения строений, а также в пределах ширины, занятой элементами контактной сети электрифицированных железных дорог, не допускается.

Допускается располагать провода в пределах полотна автомобильной дороги, пешеходных дорожек и тротуаров (п. 2.5.277).

Сближение ВЛ со взрыво– и пожароопасными установками

Вопрос 427. Как должно выполняться сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво– и пожароопасными зонами?

Ответ. Должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры (п. 2.5.278).

Пересечение и сближение ВЛ c надземными и наземными трубопроводами, сооружениями транспорта нефти и газа и канатными дорогами

Вопрос 428. Каким рекомендуется принимать угол пересечения ВЛ с надземными и наземными газопроводами, нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, трубопроводами сжиженных углеводородных газов, аммиакопроводами, а также с пассажирскими канатными дорогами?

Ответ. Рекомендуется принимать близким к 90°.

Угол пересечения ВЛ с надземными и наземными трубопроводами для транспорта негорючих жидкостей и газов, а также с промышленными канатными дорогами не нормируется (п. 2.5.279).

Вопрос 429. Допускается ли пересечение ВЛ 110 кВ с надземными и наземными магистральными и промысловыми трубопроводами (в дальнейшем – магистральные трубопроводы) для транспорта горючих жидкостей и газов?

Ответ. Такое пересечение, как правило, не допускается.

Допускается пересечение этих ВЛ с действующими однониточными наземными магистральными трубопроводами для транспорта горючих жидкостей и газов, а также с действующими техническими коридорами этих трубопроводов при прокладке трубопроводов в насыпи (п. 2.5.280).

Вопрос 430. Чем следует защищать в пролетах пересечения с ВЛ надземные и наземные трубопроводы для транспорта горючих жидкостей и газов, кроме проложенных в насыпи?

Ответ. Следует защищать ограждениями, исключающими попадание проводов на трубопровод как при их обрыве, так и необорванных проводов при падении опор, ограничивающих пролет пересечения.

Ограждения должны быть рассчитаны на нагрузки от воздействия проводов при их обрыве или при падении опор ВЛ, ограничивающих пролет пересечения, и на термическую стойкость при протекании токов КЗ.

Ограждение должно выступать по обе стороны пересечения на расстояние, равное высоте опоры (п. 2.5.280).

Вопрос 431. Какими по конструкции должны быть опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с надземными и наземными трубопроводами, а также с канатными дорогами?

Ответ. Должны быть анкерными нормальной конструкции. Для ВЛ со сталеалюминиевыми проводами площадью сечения по алюминию 120 мм^2 и более или со стальными канатами площадью сечения 50 мм^2 и более, кроме пересечений с пассажирскими канатными дорогами, допускаются анкерные опоры облегченной конструкции или промежуточные опоры. Поддерживающие зажимы на промежуточных опорах должны быть глухими (п. 2.5.281).

Вопрос 432. Требуется ли переустройство ВЛ при сооружении новых трубопроводов и канатных дорог под действующими ВЛ 500 кВ и выше?

Ответ. Переустройство ВЛ не требуется, если выдерживается расстояние в соответствии с табл. 2.5.39.

В пролетах пересечений ВЛ с трубопроводами для транспорта горючих жидкостей и газов провода и тросы не должны иметь соединений (п. 2.5.281).

Таблица 2.5.39

Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до наземных, надземных трубопроводов, канатных дорог

* При прокладке трубопровода в насыпи расстояние увеличивается на 1 м.

** Если высота надземного сооружения превышает высоту опоры ВЛ, расстояние между этим сооружением и ВЛ следует принимать не менее высоты этого сооружения.

Примечание. Приведенные в таблице расстояния принимаются до границы насыпи или защитного устройства.

Вопрос 433. Как должны располагаться провода ВЛ?

Ответ. Должны располагаться над надземными трубопроводами и канатными дорогами. В исключительных случаях допускается прохождение ВЛ до 220 кВ под канатными дорогами, которые должны иметь мостики или сетки для ограждения проводов ВЛ. Крепление мостиков и сеток на опорах ВЛ не допускается (п. 2.5.282).

Вопрос 434. Что должно быть заземлено в пролетах пересечения с ВЛ?

Ответ. Должны быть заземлены металлические трубопроводы, кроме проложенных в насыпи, канатные дороги, а также ограждения, мостики и сетки. Сопротивление, обеспечиваемое применением искусственных заземлителей, должно быть не более 10 Ом (п. 2.5.283).

Вопрос 435. Каковы должны быть расстояния при пересечении, сближении и параллельном следовании с надземными и наземными трубопроводами и канатными дорогами?

Ответ. Должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.39.

Расстояния по вертикали в нормальном режиме работы ВЛ должны приниматься не менее значений, приведенных в табл. 2.5.39.

В аварийном режиме расстояния проверяются для ВЛ с проводами площадью сечения алюминиевой части менее 185 мм^2 при среднегодовой температуре, без гололеда и ветра; для ВЛ с проводами с площадью сечения алюминиевой части 185 мм^2 и более проверка при обрыве провода не требуется (п. 2.5.284).

Вопрос 436. Каким следует принимать расстояние от крайних неотклоненных проводов ВЛ до продувочных свечей, устанавливаемых на магистральных газопроводах?

Ответ. Следует принимать не менее 300 м.

На участках стесненной трассы ВЛ это расстояние может быть уменьшено до 150 м, кроме многоцепных ВЛ, расположенных как на общих, так и на раздельных опорах (п. 2.5.285).

Вопрос 437. Какую категорию должны иметь надземные и наземные магистральные трубопроводы на расстоянии по 50 м в обе стороны от проекции крайнего неотклоненного провода на участках пересечения ВЛ с вновь сооружаемыми надземными и наземными магистральными трубопроводами?

Ответ. Должны иметь для ВЛ до 20 кВ категорию, отвечающую требованиям строительных норм и правил, а для ВЛ 35 кВ и выше – на одну категорию выше (п. 2.5.286).

Пересечение и сближение ВЛ с подземными трубопроводами

Вопрос 438. Каким должен быть угол пересечения ВЛ 110 кВ и выше с вновь сооружаемыми подземными магистральными трубопроводами для транспорта горючих жидкостей и газов, а также с действующими техническими коридорами этих трубопроводов?

Ответ. Должен быть не менее 60°.

Угол пересечения ВЛ 35 кВ и ниже с подземными магистральными и промысловыми газопроводами, нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, трубопроводами сжиженных углеводородных газов и аммиакопроводами не нормируется (п. 2.5.287).

Вопрос 439. Какими должны быть расстояния при пересечении, сближении и параллельном следовании ВЛ с подземными трубопроводами?

Ответ. Должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.40.

В исключительных случаях допускается в процессе проектирования уменьшение до 50 % расстояний (например, при прохождении ВЛ по территориям электростанций, промышленных предприятий, по улицам городов и т. п.), приведенных в п. 3 табл. 2.5.40 для газопроводов с давлением газа 1,2 МПа и менее.

При этом следует предусматривать защиту фундаментов опор ВЛ от возможного их подмыва при повреждении указанных трубопроводов, а также защиту, предотвращающую вынос опасных потенциалов на металлические трубопроводы (п. 2.5.288).

Вопрос 440. Какими следует принимать расстояния от крайних не-отклоненных проводов ВЛ до продувочных свечей, устанавливаемых на газопроводах с давлением газа свыше 1,2 МПа (магистральных газопроводах), и до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок КС, ГРС и НПС?

Ответ. Следует принимать как для надземных и наземных трубопроводов в соответствии с ответом на вопрос 436 и по табл. 2.5.39 соответственно (п. 2.5.289).

Вопрос 441. Какую категорию должны иметь вновь сооружаемые подземные магистральные трубопроводы на участках сближения и параллельного следования с ВЛ при прокладке их на расстояниях менее приведенных в табл. 2.5.40 п. 1?

Ответ. Должны иметь категорию:

для газопроводов и ВЛ 500 кВ и выше – не менее II;

для газопроводов и ВЛ 330 кв и ниже – не менее III;

для нефтепроводов и ВЛ выше I кВ – не менее III.

Вновь сооружаемые подземные магистральные трубопроводы, прокладываемые в районах Западной Сибири и Крайнего Севера, при пересечении с ВЛ на расстоянии 1000 м в обе стороны от пересечения должны быть не ниже II категории, а в пределах охранной зоны ВЛ 500 кВ и выше – I категории (п. 2.5.290).

Таблица 2.5.40

Наименьшие расстояния от ВЛ до подземных сетей*

* Взаимное расположение трубопроводов, их зданий, сооружений и наружных установок и ВЛ, входящих в состав трубопроводов определяется ведомственными нормами.

Сближение ВЛ с аэродромами и вертодромами

Вопрос 442. Какие опоры должны иметь дневную маркировку (окраску) и светоограждение?

Ответ. Должны иметь опоры ВЛ, расположенные на приаэродромной территории и на местности в пределах воздушных трасс и нарушающие или ухудшающие условия безопасности полетов, а также опоры высотой 100 м и более независимо от места их расположения (в соответствии с Руководством по эксплуатации гражданских аэродромов Российской Федерации – РЭГА РФ) (п. 2.5.292).

Вопрос 443. Кто должен выполнять маркировку и светоограждение опор ВЛ?

Ответ. Должны выполнять предприятия и организации, которые их строят и эксплуатируют (п. 2.5.292).

Вопрос 444. Какие условия следует соблюдать при выполнении дневной маркировки и светоограждения опор ВЛ?

Ответ. Необходимо соблюдать следующие условия:

1) дневная маркировка должна иметь два маркировочных цвета: красный (оранжевый) и белый. Опоры высотой до 100 м маркируют от верхней точки на 1/3 высоты горизонтальными чередующимися по цвету полосами шириной 0,5–6 м. Число полос должно быть не менее трех, причем крайние полосы окрашивают в красный (оранжевый) цвет. На приаэродромной территории международньгх аэропортов и воздушных трассах международного значения опоры маркируются горизонтальными чередующимися по цвету полосами той же ширины сверху до основания.

Опоры высотой более 100 м маркируются от верха до основания чередующимися по цвету полосами шириной, определяемой РЭГА РФ, но не более 30 м;

2) для светоограждения опор должны быть использованы заградительные огни, которые устанавливаются на самой верхней части (точке) и ниже через каждые 45 м. Расстояния между промежуточными ярусами, как правило, должны быть одинаковыми. Опоры, расположенные внутри застроенных районов, светоограждаются сверху вниз до высоты 45 м над средним уровнем высоты застройки;

3) в верхних точках опор устанавливаются по два огня (основной и резервный), работающих одновременно или по одному при наличии устройства для автоматического включения резервного огня при выходе из строя основного. Автомат включения резервного огня должен работать так, чтобы в случае выхода его из строя остались включенными оба заградительных огня;

4) заградительные огни должны быть установлены так, чтобы их можно было наблюдать со всех направлений в пределах от зенита до 5° ниже горизонта;

5) заградительные огни должны быть постоянного излучения красного цвета с силой света во всех направлениях не менее 10 кд.

Для светоограждения опор, расположенных вне зон аэродромов и не имеющих вокруг себя посторонних огней, могут быть применены огни белого цвета, работающие в проблесковом режиме. Сила заградительного огня должна быть не менее 10 кд, а частота проблесков – не менее 60 1/мин.

При установке на опоре нескольких проблесковых огней должна быть обеспечена одновременность проблесков;

6) средства светового ограждения аэродромных препятствий по условиям электроснабжения относятся к потребителям I категории, и их электроснабжение должно осуществляться по отдельным линиям, подключенным к подстанциям.

Линии должны быть обеспечены аварийным (резервным) питанием. Рекомендуется предусмотреть АВР;

7) включение и отключение светового ограждения препятствий в районе аэродрома производится владельцами ВЛ и диспетчерским пунктом аэродрома по заданному режиму работы. На случай отказа автоматических устройств для включения заградительных огней следует предусматривать возможность включения заградительных огней вручную;

8) для обеспечения удобного и безопасного обслуживания должны предусматриваться площадки у мест размещения сигнальных огней и оборудования, а также лестницы для доступа к этим площадкам.

Для этих целей следует использовать площадки и лестницы, предусматриваемые на опорах ВЛ (п. 2.5.292).

Принятые сокращения

АВР – автоматическое включение резерва

ВЛЗ – провод с защитной изолирующей оболочкой (защищенный провод)

ВЛИ – воздушная линия электропередачи с самонесущим проводом

ВОЛС-ВЛ – волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях электропередачи

ГТС – линия городской телефонной связи

ИП – искровой промежуток

ЛПВ – линия проводного вещания

ЛС – линия связи Министерства связи РФ и других ведомств, а также линия сигнализации Министерства путей сообщения

ОК – волоконно-оптический кабель связи

ОКГТ – оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос

ОКНН – оптический кабель неметаллический, прикрепляемый или навиваемый на грозозащитный трос или фазный провод

ОКСН – оптический кабель самонесущий неметаллический

ОКФП – оптический кабель, встроенный в фазный провод

ОПН – ограничитель перенапряжения нелинейный

РВ – разрядник вентильный

РТ – разрядник трубчатый

СИП – самонесущий изолированный провод

ЦЩУ – центральный щит управления

Примечания

1

Здесь и далее в каждом ответе указан соответствующий пункт Правил.

Content

Валентин Красник
Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Раздел 2. Передача электроэнергии. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний

Глава 2.1. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Область применения, термины и определения

Общие требования

Выбор вида электропроводки. выбор кабелей и проводов и способа их прокладки

Открытые электропроводки внутри зданий и сооружений

Скрытые электропроводки внутри зданий и сооружений

Электропроводки в чердаках

Наружные электропроводки

Глава 2.2. ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ

Область применения, определения

Общие требования

Токопроводы напряжением до 1 кв переменного и до 1,5 кв постоянного тока

Токопроводы напряжением выше 1 кв переменного тока

Глава 2.3. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 500 КВ

Область применения, определения

Общие требования

Выбор видов прокладки

Выбор кабелей

Подпитывающие устройства и сигнализация давления масла кабельных маслонаполненных линий

Соединения и оконцевания кабелей

Заземление

Специальные указания к кабельному хозяйству электростанций, подстанций и распределительных устройств

Прокладка кабелей в земле

Прокладка кабелей в кабельных блоках, трубах и железобетонных лотках

Прокладка кабелей в кабельных сооружениях

Прокладка кабелей в производственных помещениях

Подводная прокладка кабелей

Прокладка кабелей по специальным сооружениям

Прокладка кабелей в сейсмически активных районах

Прокладка кабельных линий на опорах

Глава 2.4. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ

Область применения, определения

Общие требования

Провода. линейная арматура

Расположение проводов на опорах

Изоляция

Заземление. защита от перенапряжений

Опоры

Габариты, пересечения и сближения

Пересечения, сближения, совместная подвеска ВЛ c линиями связи, проводного вещания и РК

Пересечения и сближения ВЛ с инженерными сооружениями

Глава 2.5. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КВ

Область применения, определения

Общие требования

Требования к проектированию ВЛ, учитывающие особенности их ремонта и технического обслуживания

Защита ВЛ от воздействия окружающей среды

Климатические условия и нагрузки

Провода и грозозащитные тросы

Расположение проводов, тросов и расстояния между ними

Изоляторы и арматура

Защита от перенапряжений, заземление

Опоры и фундаменты

Большие переходы

Подвеска волоконно-оптических линий связи на ВЛ

Прохождение BЛ по ненаселенной и труднодоступной местности

Прохождение ВЛ по насаждениям

Прохождение ВЛ по населенной местности

Пересечение и сближение ВЛ между собой

Пересечение и сближение ВЛ c сооружениями связи, сигнализации и проводного вешания

Пересечение и сближение ВЛ с железными дорогами

Пересечение и сближение ВЛ с автомобильными дорогами

Пересечение, сближение или параллельное следование ВЛ с троллейбусными и трамвайными линиями

Пересечение ВЛ с водными пространствами

Прохождение ВЛ по мостам

Прохождение ВЛ по плотинам и дамбам

Сближение ВЛ со взрыво– и пожароопасными установками

Пересечение и сближение ВЛ c надземными и наземными трубопроводами, сооружениями транспорта нефти и газа и канатными дорогами

Пересечение и сближение ВЛ с подземными трубопроводами

Сближение ВЛ с аэродромами и вертодромами

Принятые сокращения

Примечания