Валентин Красник

Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний

Глава 4.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ДО 1,5 КВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Область применения

Вопрос 1. На какие распределительные устройства распространяется настоящая глава Правил?

Ответ. Распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов, сборок (п. 4.1.1).[1]

Общие требования

Вопрос 2. По каким условиям и режимам работы должен производиться выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций?

Ответ. Должен производиться как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению и току, классу точности и т. п.), так и по условиям работы при коротком замыкании (термические и динамические воздействия, коммутационная способность) (п. 4.1.2).

Вопрос 3. Каковы общие требования Правил к РУ и НКУ?

Ответ. Они должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. РУ, как правило, должны иметь мнемосхему (п. 4.1.3).

Взаимное расположение фаз и полюсов в пределах всего устройства должно быть одинаковым (п. 4.1.5).

Все металлические части РУ и НКУ должны иметь антикоррозийное покрытие (п. 4.1.6).

Установка приборов и аппаратов

Вопрос 4. Как должны устанавливаться аппараты рубящего типа?

Ответ. Должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Их подвижные токоведущие части в отключенном положении, как правило, не должны быть под напряжением (п. 4.1.9).

Вопрос 5. Чем должны быть защищены рубильники с непосредственным ручным управлением (без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору?

Ответ. Должны быть защищены несгораемыми оболочками без отверстий и щелей. Указанные рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала (п. 4.1.10).

Вопрос 6. В каких случаях не требуется предусматривать отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии?

Ответ. Не требуется предусматривать в электроустановках:

с выдвижными выключателями;

со стационарными выключателями, в которых во время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства;

со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под напряжением с помощью изолированного инструмента (п. 4.1.12).

Вопрос 7. Как должны устанавливаться резьбовые (пробочные) предохранители?

Ответ. Должны устанавливаться так, чтобы питающие провода присоединялись к контактному винту, а отходящие к электроприемникам – к винтовой гильзе (п. 4.1.13).

Вопрос 8. В какой зоне следует производить установку приборов и аппаратов на РУ и КНУ?

Ответ. Следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000–1800 мм от пола (п. 4.1.14).

Шины, провода, кабели

Вопрос 9. Каковы требования Правил к открытым токоведущим частям в отношении электробезопасности?

Ответ. Они, как правило, должны иметь изоляционное покрытие. Между неподвижно укрепленными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и открытыми проводящими частями должны быть обеспечены расстояния не менее 20 мм по поверхности изоляции и не менее 12 мм по воздуху. От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее 100 мм при сетчатых и 40 мм при сплошных съемных ограждениях (п. 4.1.15).

Вопрос 10. Как могут прокладываться изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 660 В, в пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях?

Ответ. Могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один к другому. В этих случаях для силовых цепей должны применяться снижающие коэффициенты на токовые нагрузки (п. 4.1.16).

Вопрос 11. Как могут быть проложены защитные (РЕ) проводники и шины?

Ответ. Могут быть проложены без изоляции. Нулевые рабочие (N) проводники, шины и совмещенные (PEN) проводники прокладываются с изоляцией (п. 4.1.17).

Конструкция распределительных устройств

Вопрос 12. Как должны быть выполнены распределительные устройства и НКУ в части защиты от вибрации?

Ответ. Должны быть выполнены так, чтобы вибрации, возникающие при действии аппаратов, а также от сотрясений, вызванных внешними воздействиями, не нарушали контактных соединений и не вызывали разрегулировки аппаратов и приборов (п. 4.1.20).

Вопрос 13. Допускается ли применение гигроскопических изоляционных материалов (например, мрамора, асбоцемента) в устройствах, устанавливаемых в сырых и особо сырых помещениях и открытых установках?

Ответ. Применение таких материалов не допускается (п. 4.1.21).

Вопрос 14. Что должны предусматривать конструкции РУ и НКУ?

Ответ. Должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки, места для прокладки разделки внешних присоединений, а также наименьшую в данной конструкции длину разделки кабелей. Должен быть обеспечен доступ ко всем обслуживающим аппаратам, приборам, устройствам и их зажимам. Распределительное устройство должно иметь устройства для подключения нулевых рабочих (N), заземляющих (РЕ) и совмещенных (PEN) проводников внешних кабелей и проводов. В случае, когда внешние кабели по сечению или количеству не могут быть подключены непосредственно к зажимам аппаратов, конструкция РУ должна предусматривать дополнительные зажимы или промежуточные шины с устройствами для присоединения внешних кабелей. Распределительные устройства и НКУ должны предусматривать ввод кабелей как снизу, так и сверху, или только снизу или только сверху (п. 4.1.22).

Установка распределительных устройств в электропомещениях

Вопрос 15. Каким требованиям должны соответствовать в электропомещениях проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита?

Ответ. Должны соответствовать следующим требованиям:

1) ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м;

2) расстояния от наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей (например, отключенных ножей рубильников) при их одностороннем расположении на высоте менее 2,2 м до противоположной стены, ограждения или оборудования, не имеющего неогражденных неизолированных токоведущих частей, должны быть не менее:

1,0 м – при напряжении ниже 660 В при длине щита до 7 и 1,2 м при длине щита более 7 м;

1,5 м – при напряжении 660 В и выше;

Длиной щита в данном случае называется длина прохода между одним рядом и стеной;

3) расстояния между неогражденными неизолированными токоведущими частями и находящимися на высоте менее 2,2 м при их двухстороннем расположении должны быть не менее:

1,5 м – при напряжения ниже 660 В;

2,0 м – при напряжении 660 В и выше;

4) неизолированные токоведущие части, находящиеся на расстояниях, меньших приведенных в пп. 2 и 3, должны быть ограждены. При этом ширина прохода с учетом ограждений должна быть не менее оговоренной в п. 1;

5) неогражденные неизолированные токоведущие части, размещенные над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 2,2 м;

6) ограждения, горизонтально размещаемые над проходами, должны быть расположены на высоте не менее 1,9 м;

проходы для обслуживания щитов, при длине щита более 7 м, должны иметь два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в помещения другого назначения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход необязателен. Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м (п. 4.1.23).

Вопрос 16. Какие приспособления могут служить в качестве ограждения неизолированных токоведущих частей?

Ответ. Могут служить сетки с размерами ячеек не более 25x25 мм, а также сплошные или смешанные ограждения. Высота ограждений должна быть не менее 1,7 м (п. 4.1.24).

Установка распределительных устройств в производственных помещениях

Вопрос 17. Каково требование Правил к токоведущим частям распределительных устройств, установленных в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала?

Ответ. Такие РУ должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X. В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями оно должно быть ограждено и оборудовано местным освещением. При этом ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не менее 1,7 м. Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ. Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,7 м (п. 4.1.25).

Вопрос 18. Как должны выполняться съемные ограждения?

Ответ. Должны выполняться так, чтобы их удаление было невозможно без специального инструмента. Дверцы должны запираться на ключ (п. 4.1.27).

Установка распределительных устройств на открытом воздухе

Вопрос 19. Какие требования необходимо соблюдать при установке распределительных устройств на открытом воздухе?

Ответ. Необходимо соблюдать следующие требования:

1) устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте на менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах;

2) должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение (п. 4.1.28).

Глава 4.2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КВ

Область применения, определения

Вопрос 20. На какие распределительные устройства и трансформаторные подстанции (ПС) распространяется настоящая глава Правил?

Ответ. Распространяется на стационарные РУ и ПС переменного тока выше 1 кВ (п. 4.2.1).

Вопрос 21. Какие требования по устройству РУ и ПС не содержит настоящая глава Правил?

Ответ. Не содержит требования в части:

выбора площадки (кроме ответа на вопрос 51);

инженерной подготовки территории;

мероприятий по снижению шума, создаваемого работающим электрооборудованием;

определения категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений;

определения степени огнестойкости зданий (кроме ответов на вопросы 100 и 101);

охранных мероприятий;

противопожарной защиты и пожарной безопасности (кроме некоторых пунктов).

По перечисленному выше следует руководствоваться требованиями действующих строительных норм и правил и ведомственных документов (п. 4.2.2).

Вопрос 22. Что из себя представляют распределительное устройство (РУ), открытое распределительное устройство (ОРУ) и закрытое распределительное устройство (ЗРУ)?

Ответ. Распределительное устройство – электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений.

Открытое распределительное устройство – РУ, все или основное оборудование которого расположено на открытом воздухе.

Закрытое распределительное устройство – РУ, оборудование которого расположено в помещении (п. 4.2.4).

Вопрос 23. Что такое комплектное распределительное устройство (КРУ) и комплектное распределительное устройство элегазовое (КРУЭ)?

Ответ. Комплектное распределительное устройство – РУ, состоящее из шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами измерения, защиты и автоматики и соединительных элементов (например, токопроводов), поставляемых в собранном или полностью подготовленном к сборке виде.

Комплектное распределительное устройство элегазовое – РУ, в котором основное оборудование заключено в оболочки, заполненные элегазом, служащим изолирующей и/или дугогасящей средой.

Комплектное распределительное устройство, предназначенное для внутренней установки, сокращенно обозначается КРУ, а для наружной – КРУН. Разновидностью КРУ является КСО – камера сборная одностороннего обслуживания (п. 4.2.5).

Вопрос 24. Что такое трансформаторная подстанция, пристроенная ПС (РУ) и встроенная ПС (РУ)?

Ответ. Трансформаторная подстанция – электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ, устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений (п. 4.2.6).

Пристроенная ПС (РУ) – ПС (РУ), непосредственно примыкающая к основному зданию электростанции или промышленного предприятия (п 4.2.7).

Встроенная ПС (РУ) – ПС (РУ), занимающая часть здания (п. 4.2.8).

Вопрос 25. Что из себя представляет внутрицеховая ПС (РУ)?

Ответ. Это ПС (РУ), расположенная внутри цеха открыто (без ограждения), за сетчатым ограждением, в отдельном помещении (п. 4.2.9).

Вопрос 26. Что такое комплектная трансформаторная ПС (КТП) и столбовая трансформаторная ПС (СТП)?

Ответ. Комплектная трансформаторная ПС – ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде (п.4.2.10).

Столбовая трансформаторная ПС – открытая трансформаторная ПС, все оборудование которой установлено на одностоечной опоре ВЛ на высоте, не требующей ограждения ПС.

Мачтовая трансформаторная ПС (МТП) – открытая трансформаторная ПС, все оборудование которой установлено на конструкциях (в том числе на двух и более стойках опор ВЛ) с площадкой обслуживания на высоте, не требующей ограждения ПС (п. 4.2.11)

Вопрос 27. Что представляет собой распределительный пункт?

Ответ. Представляет собой РУ 6-500 кВ с аппаратурой для управления его работой, не входящее в состав ПС (п. 4.2.12).

Boпpoс 28. Что такое распределительный пункт и секционирующий пункт?

Ответ. Распределительный пункт – РУ 6-500 кВ с аппаратурой для управления его работой, не входящее в состав ПС (п. 4.2.12).

Секционирующий пункт – пункт, предназначенный для секционирования (с автоматическим или ручным управлением) участка линии 6-20 кВ (п. 4.2.13).

Вопрос 29. Что из себя представляет камера?

Ответ. Представляет помещение, предназначенное для установки аппаратов, трансформаторов и шин.

Закрытая камера – камера, закрытая со всех сторон и имеющая сплошные (не сетчатые) двери.

Огражденная камера – камера, которая имеет проемы, защищенные полностью или частично несплошными (сетчатыми или смешанными) ограждениями (п. 4.2.14).

Вопрос 30. Какие мероприятия и устройства представляют собой биологическую защиту?

Ответ. Биологическая защита – это комплекс мероприятий и устройств для защиты людей от вредного влияния электрического и магнитного полей (п. 4.2.15).

Вопрос 31. Что представляет собой здание вспомогательного назначения (ЗВН)?

Ответ. Представляет собой здание, состоящее из помещений, необходимых для организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ПС (п. 4.2.16).

Общие требования

Вопрос 32. Каким образом должны быть выбраны и установлены электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния?

Ответ. Должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы:

1) вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газа и т. п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению короткого замыкания (КЗ) или замыканию на землю;

2) при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ;

3) при снятом напряжении с какой-либо цепи относящиеся к ней аппараты, токоведущие части или конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей;

4) была обеспечена возможность удобного транспортирования оборудования (п. 4.2.17).

Вопрос 33. Какие требования необходимо выполнять при использовании разъединителей и отделителей при их наружной и внутренней установке для отключения и включения токов холостого хода силовых трансформаторов, зарядных токов воздушных и кабельных линий электропередачи и систем шин?

Ответ. Необходимо выполнять следующие требования:

1) разъединителями и отделителями напряжением 110–500 кВ независимо от климатических условий и степени промышленного загрязнения атмосферы при их наружной установке допускается отключать и включать ток холостого хода силовых трансформаторов и зарядные токи воздушных и кабальных линий, систем шин и присоединений, которые не превышают значений, указанных в табл. 4.2.1;

Таблица 4.2.1

Наибольшие токи холостого хода и зарядные токи, отключаемые и включаемые разъединителями и отделителями 110–500 кВ

Примечания: 1. ВР – вертикально-рубящий; ГП – горизонтально-поворотный; ПН – подвесной, ПНЗ – подвесной с опережающим отключением и отстающим включением полюса фазы В.

2. Приведены результирующие токи холостого хода с учетом взаимной компенсации индуктивных токов ненагруженных трансформаторов зарядными токами их присоединений и зарядных токов воздушных или кабельных присоединений индуктивными токами ненагруженных трансформаторов.

2) разъединителями и отделителями напряжением 110, 150, 220 кВ при их внутренней установке со стандартными расстояниями между осями полюсов соответственно 2; 2,5 и 3,5 м допускается отключать и включать токи холостого хода силовых (авто) трансформаторов при глухозаземленной нейтрали соответственно не более 4,2 и 2 А, а также зарядные токи присоединений не более 1,5 А;

3) расстояния по горизонтали от колонок и концов горизонтально-поворотных (ГП) подвижных контактов в отключенном положении до заземленных и токоведущих частей соседних присоединений, должны быть не меньше расстояний между осями полюсов, указанных в таблицах 4.2.1 и 4.2.2;

4) разъединителями и отделителями 6-35 кВ при их наружной и внутренней установке допускается отключать и включать токи холостого хода силовых трансформаторов, зарядные токи воздушных и кабельных линий электропередачи, а также токи замыкания на землю, которые не превышают значений, указанных в таблицах 4.2.2 и 4.2.3;

5) у разъединителей и отделителей, установленных горизонтально, спуски из гибкого провода прокладывать полого во избежание переброски на них дуги, не допуская расположения, близкого к вертикальному. Угол между горизонталью и прямой, соединяющей точку подвеса спуска и линейный зажим полюса, должен быть не более 65°.

Таблица 4.2.2

Наибольшие токи холостого хода и зарядные токи, токи замыкания на землю, отключаемые и включаемые разъединителями и отделителями 6-35 кВ

Таблица 4.2.3

Наибольшие токи холостого хода, токи замыкания на землю, отключаемые и включаемые разъединителями и отделителями 6-35 кВ

Примечание. При изолирующих перегородках между полюсами отключаемые и включаемые токи в 1,5 раза больше значений, указанных в табл. 4.2.3.

6) для обеспечения безопасности персонала и защиты его от светового и теплового воздействия дуги над ручными приводами отделителей и разъединителей устанавливать козырьки или навесы из негорючего материала. Сооружение козырьков не требуется у разъединителей и отделителей напряжением 6-35 кВ, если отключаемый ток холостого хода не превышает 3 А, а отключаемый зарядный – 2 А;

7) приводы трехполюсных разъединителей 6-35 кВ при их внутренней установке, если они не отделены от разъединителей стеной или перекрытием, снабжать глухим щитом, расположенным между приводом и разъединителем;

8) в электроустановках напряжением 35, 110, 150 и 220 кВ с разъединителями и отделителями в одной цепи отключение ненагруженного трансформатора, автотрансформатора, системы шин, линий электропередачи производить дистанционно отделителем, включение – разъединителем (п. 4.2.18).

Вопрос 34. Какие нагрузки должны выдерживать конструкции, на которых установлены электрооборудование, аппараты, токоведущие части и изоляторы?

Ответ. Должны выдерживать нагрузки от их веса, тяжения, коммутационных операций, воздействия ветра, гололеда и КЗ, а также сейсмических воздействий.

Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 50 °C; недоступные для прикосновения – выше 70 °C.

Конструкции на нагрев могут не проверяться, если по токоведущим частям проходит переменный ток 1000 А и менее (п. 4.2.20).

Вопрос 35. Установка каких устройств должна быть предусмотрена во всех цепях РУ?

Ответ. Должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т. д.) каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение.

Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов (п. 4.2.21).

Вопрос 36. На какие аппараты не распространяется требование, указанное в ответе на вопрос 35?

Ответ. Не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также трансформаторы напряжения емкостного типа, присоединяемые к системам шин, разрядники и ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах трансформаторов и шунтирующих реакторов и на отходящих линиях, а также на силовые трансформаторы с кабельными вводами (п. 4.2.21).

Вопрос 37. Какими должны быть размеры изолирующих перегородок для стандартных трехполюсных разъединителей?

Ответ. Эти размеры приведены в табл. 4.2.4 (п. 4.2.18).

Таблица 4.2.4

Размеры изолирующих перегородок

Вопрос 38. Какие должны быть приняты меры для обеспечения надежной работы установки при расположении РУ и ПС в местах, где воздух может содержать вещества, ухудшающие работу изоляции или разрушающе действующие на оборудование и шины?

Ответ. Должны быть приняты следующие меры: применение закрытых РУ и ПС, защищенных от проникновения пыли, вредных газов или паров в помещение;

применение усиленной изоляции и шин из материала, стойкого к воздействию окружающей среды, или покраска их защитным покрытием;

расположение РУ и ПС со стороны господствующего направления ветра;

применение минимального количества открыто установленного оборудования (п. 4.2.22).

Вопрос 39. Что должно быть предусмотрено в ОРУ, КРУ, КРУН и неотапливаемых ЗРУ, где температура окружающего воздуха может быть ниже допустимой для оборудования?

Ответ. Должен быть предусмотрен подогрев в соответствии с действующими стандартами на оборудование (п. 4.2.24).

Вопрос 40. Из какого материала следует выполнять ошиновку РУ и ПС?

Ответ. Следует выполнять, как правило, из алюминиевых и стале-алюминиевых проводов, полос, труб и шин из профилей алюминия и алюминиевых сплавов электротехнического назначения (исключения см. в ответе на вопрос 38) (п. 4.2.25).

Вопрос 41. Какие устройства должна предусматривать конструкция жесткой ошиновки?

Ответ. Должна предусматривать устройства для гашения вибрации шин и компенсирующие устройства для предотвращения передачи механических усилий на контактные выводы аппаратов и опорные изоляторы от температурных деформаций и неравномерной осадки опорных конструкций (п. 4.2.25).

Вопрос 42. Какой блокировкой должны быть оборудованы распределительные устройства?

Ответ. Должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электроустановках (сокращенно – оперативной блокировкой), предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями (п. 4.2.27).

Вопрос 43. Что должна исключать оперативная блокировка?

Ответ. Должна исключать:

подачу напряжения разъединителем на участок электрической схемы, заземленной включенным заземлителем (заземляющим ножом), а также на участок электрической схемы, отделенной от включенных заземлителей только выключателем;

включение заземлителя на участке схемы, не отделенном разъединителем от других участков, которые могут быть как под напряжением, так и без напряжения;

отключение и включение разъединителем токов нагрузки.

Оперативная блокировка должна обеспечивать в схеме с последовательным соединением разъединителя с отделителем включение ненагруженного трансформатора разъединителем, а отключение – отделителем (п. 4.2.27).

Вопрос 44. Какими заземлителями должны быть оборудованы РУ и ПС?

Ответ. Должны быть оборудованы, как правило, стационарными заземлителями, обеспечивающими в соответствии с требованиями безопасности заземление аппаратов и ошиновки.

В РУ 3 кВ и выше стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений и сборных шин, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение (п. 4.2.28).

Вопрос 45. Что должно быть предусмотрено для исключения травмирования персонала при ошибочном включении линейных разъединителей и наличии на линии напряжения?

Ответ. Следует, как правило, на заземлителях линейных разъединителей со стороны линии иметь привод с дистанционным управлением, а в ячейках КРУЭ, кроме того, рекомендуется иметь быстродействующие заземлители (п. 4.2.28).

Вопрос 46. В каких случаях предусматривается применение переносных защитных заземлений?

Ответ. Предусматривается в следующих случаях:

при работе на линейных разъединителях и на оборудовании, расположенном со стороны ВЛ до линейного разъединителя;

на участках схемы, где заземлители установлены отдельно от разъединителей, на время ремонта заземлителей;

для защиты от наведенного напряжения (п. 4.2.28).

Вопрос 47. Какую высоту должны иметь сетчатые и смешанные ограждения токоведущих частей и электрооборудования?

Ответ. Должны иметь высоту над уровнем планировки для ОРУ и открыто установленных трансформаторов 2 или 1,6 м, а над уровнем пола для ЗРУ и трансформаторов, установленных внутри здания, 1,9 м; сетки должны иметь отверстия размером не более 25x25 мм, а также приспособления для запирания их на замок. Нижняя кромка этих ограждений в ОРУ должна располагаться на высоте 0,1–0,2 м, а в ЗРУ – на уровне пола (п. 4.2.29).

Вопрос 48. В каких местах допускается применение барьеров?

Ответ. Допускается при входе в камеры выключателей, трансформаторов и других аппаратов для их осмотра при наличии напряжения на токоведущих частях. Барьеры должны устанавливаться на высоте 1,2 м и быть съемными.

Применение барьеров в качестве единственного вида ограждения токоведущих частей недопустимо (п. 4.2.29).

Вопрос 49. Что необходимо предусмотреть для отбора проб масла трансформатора (аппарата)?

Ответ. Необходимо, чтобы расстояние от уровня пола или поверхности земли до крана трансформатора или аппарата было не менее 0,2 м или должен быть предусмотрен соответствующий приямок (п. 4.2.30).

Вопрос 50. Чем должны быть оборудованы распределительные устройства и ПС?

Ответ. Должны быть оборудованы электрическим освещением (п. 4.2.33), а также телефонной и другими видами связи в соответствии с принятой системой обслуживания (п. 4.2.34).

Вопрос 51. Как должны быть выполнены размещение РУ и ПС, генеральный план и инженерная подготовка территории и защита их от затопления, оползней, лавин и т. п.?

Ответ. Должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП Госстроя России (п. 4.2.35).

Вопрос 52. Каковы требования Правил к территории ПС и РУ?

Ответ. Территория ПС должна быть ограждена внешним забором в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.

На территории ПС следует ограждать ОРУ и силовые трансформаторы внутренним забором высотой 1,6 м.

ОРУ разных напряжений и силовые трансформаторы должны иметь общее ограждение.

Заборы могут не предусматриваться для закрытых ПС, а также для столбовых, мачтовых и комплектных ПС наружной установки с высшим напряжением до 35 кВ при условии соблюдения требований, изложенных в ответе на вопрос 110 (п. 4.2.41).

Открытые распределительные устройства

Вопрос 53. Как должны выполняться соединения гибких проводов в пролетах, в петлях у опор, присоединения в пролете и к аппаратным зажимам?

Ответ. Должны выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам – опрессовкой или сваркой. Пайка и скрутка проводов не допускается.

Болтовые соединения допускаются только на зажимах аппаратов и на ответвлениях к разрядникам, ОПН, конденсаторам связи и трансформаторам напряжения, а также для временных установок, для которых применение неразъемных соединений требует большого объема работ по перемонтажу шин (п. 4.2.46).

Вопрос 54. Как следует выполнять соединения шин в пролетах?

Ответ. Соединения жестких шин следует выполнять сваркой, а соединения шин соседних пролетов следует выполнять с помощью компенсирующих устройств, присоединяемых к шинам, как правило, сваркой. Допускается присоединение компенсирующих устройств к пролетам с помощью болтовых соединений.

Ответвления от жестких шин могут выполняться как гибкими, так и жесткими, а присоединение их к пролетам следует выполнять, как правило, сваркой. Присоединение с помощью болтовых соединений разрешается только при обосновании (п. 4.2.47).

Вопрос 55. Как должны располагаться ответвления от сборных шин ОРУ?

Ответ. Должны, как правило, располагаться ниже сборных шин.

Подвеска ошиновки одним пролетом над двумя и более секциями или системами сборных шин не допускается (п. 4.2.48).

Вопрос 56. Как должны определяться нагрузки на шины и конструкции от ветра и гололеда, а также расчетные температуры воздуха?

Ответ. Должны определяться в соответствии с требованиями строительных норм и правил. При этом прогиб жестких шин не должен превышать 1/80 длины пролета.

При определении нагрузок на конструкции дополнительно следует учитывать вес человека с инструментами и монтажными приспособлениями при применении:

натяжных гирлянд изоляторов – 2,0 кН;

поддерживающих гирлянд – 1,5 кН;

опорных изоляторов – 1,0 кН (п. 4.2.49).

Вопрос 57. Каким следует принимать коэффициент запаса прочности при нагрузках в соответствии с требованиями, указанными в ответе на вопрос 56?

Ответ. Следует принимать:

для гибких шин – не менее 3 по отношению к их временному сопротивлению разрыва;

для подвесных изоляторов – не менее 4 по отношению к гарантированной минимальной разрушающей нагрузке целого изолятора;

для сцепной арматуры гибких шин – не менее 3 по отношению к минимальной разрушающей нагрузке;

для опорных изоляторов жесткой ошиновки – не менее 2,5 по отношению к гарантированной минимальной разрушающей нагрузке изолятора (п. 4.2.51).

Вопрос 58. Какими следует принимать наименьшие расстояния в свету между неизолированными токоведущими частями разных фаз, от неизолированных токоведущих частей до земли, заземленных конструкций и ограждений, а также между неизолированными токоведущими частями разных цепей?

Ответ. Следует принимать по табл. 4.2.5 (п. 4.2.54).

Таблица 4.2.5

Наименьшие расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов ОРУ (подстанций) 10-750 кВ, защищенных разрядниками, и ОРУ 220–750 кВ, защищенных ограничителями перенапряжений (в знаменателе)

Примечания: 1. Для элементов изоляции, находящихся под распределенным потенциалом, изоляционные расстояния следует принимать с учетом фактических значений потенциалов в разных точках поверхности. При отсутствии данных о распределении потенциала следует условно принимать прямолинейный закон падения потенциала вдоль изоляции от полного номинального напряжения (со стороны токоведущих частей) до нуля (со стороны заземленных частей).

2. Ограничители перенапряжений имеют защитный уровень ограничения коммутационных перенапряжений фаза-земля 1,8 Uф (п. 4.2.54).

Вопрос 59. Какими должны быть наименьшие расстояния от токоведущих частей и изоляторов, находящихся под напряжением, до постоянных внутренних ограждений?

Ответ. Должны быть:

по горизонтали – не менее размеров, указанных в табл. 4.2.5 с учетом высоты ограждения (1,6 или 2 м);

по вертикали – не менее размеров, указанных в табл. 4.2.5, отмеряемых в плоскости ограждения от точки, расположенной на высоте 2,7 м от земли (п. 4.2.57).

Вопрос 60. На какой высоте должны быть расположены неогражденные токоведущие части, соединяющие конденсатор устройств высокочастотной связи, телемеханики и защиты с фильтром?

Ответ. Должны быть расположены на высоте не менее 2,5 м (п. 4.2.58).

Вопрос 61. Допускается ли прокладка воздушных осветительных линий, воздушных линий связи и цепей сигнализации над и под токоведущими частями ОРУ?

Ответ. Такая прокладка указанных линий и цепей не допускается (п. 4.2.64).

Вопрос 62. Какими должны быть расстояния от складов водорода до ОРУ, трансформаторов, синхронных компенсаторов?

Ответ. Должны быть не менее 50 м; до опор ВЛ – не менее 1,5 высоты опоры; до зданий ПС при количестве хранимых на складе баллонов до 500 шт. – не менее 20 м, свыше 500 шт. – не менее 25 м; до внешней ограды ПС – не менее 5,5 м (п. 4.2.65).

Вопрос 63. Какими должны быть расстояния от открыто установленных электротехнических устройств до водоохладителей ПС?

Ответ. Должны быть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.6. Для реконструируемых объектов приведенные в табл. 4.2.6, расстояния допускается уменьшать, но не более чем на 25 % (п. 4.2.66).

Таблица 4.2.6

Наименьшие расстояния от открыто установленных электротехнических устройств до водоохладителей ПС

Вопрос 64. Какими должны быть противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения B1-B2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий?

Ответ. Должны быть не менее:

16 м – при степени огнестойкости этих зданий I и II;

20 м – при степени III;

24 м – при степени IV и V (п. 4.2.68).

Вопрос 65. С соблюдением каких требований должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с количеством масла более 1 т в единице?

Ответ. Должны быть выполнены с соблюдением следующих требований:

1) габариты маслоприемника должны выступать за габариты трансформатора (реактора) не менее чем на 0,6 м при массе масла до 2 т; 1 м при массе от 2 до 10 т; 1,5 м при массе от 10 до 50 т; 2 м при массе более 50 т. При этом габарит маслоприемника может быть принят меньше на 0,5 м со стороны стены или перегородки, располагаемой от трансформатора (реактора) на расстоянии менее 2 м;

2) объем маслоприемника с отводом масла следует рассчитывать на единовременный прием 100 % объема масла, залитого в трансформатор (реактор).

Объем маслоприемника без отвода масла следует рассчитывать на прием 100 % объема масла, залитого в трансформатор (реактор), и 80 % воды от средств пожаротушения из расчета орошения площадей маслоприемника и боковых поверхностей трансформатора (реактора) с интенсивностью 0,2 л/с-м^2 в течение 30 мин;

3) устройство маслоприемников и маслоотводов должно исключать переток масла (воды) из одного маслоприемника в другой, растекание масла по кабельным и другим подземным сооружениям, распространение пожара, засорение маслоотвода и забивку его снегом, льдом и т. п.;

4) маслоприемники под трансформаторы (реакторы) с объемом масла до 20 т допускается выполнять без отвода масла. Маслоприемники без отвода масла должны выполняться заглубленной конструкции и закрываться металлической решеткой, поверх которой должен быть насыпан слой чистого гравия или промытого гранитного щебня толщиной не менее 0,25 м, либо непористого щебня другой породы с частицами от 30 до 70 мм. Уровень полного объема масла в маслоприемнике должен быть ниже решетки не менее чем на 50 мм;

5) маслоприемники с отводом масла могут выполняться:

с установкой металлической решетки на маслоприемнике, поверх которой насыпан гравий или щебень толщиной слоя 0,25 м;

без металлической решетки с засыпкой гравия на дно маслоприемника толщиной слоя не менее 0,25 м.

Незаглубленный маслоприемник следует выполнять в виде бортовых ограждений маслонаполненного оборудования. Высота бортовых ограждений должна бать не более 0,5 м над уровнем окружающей планировки.

Дно маслоприемника должно иметь уклон не менее 0,005 в сторону приямка и быть засыпано чистым промытым гранитным (либо другой непористой породы) гравием или щебнем фракцией от 30 до 70 мм. Толщина засыпки должна быть не менее 0,25 м.

Допускается не производить засыпку дна маслоприемников по всей площади гравием. При этом на системах отвода масла от трансформаторов (реакторов) следует предусматривать установку огнепреградителей;

6) при установке маслонаполненного электрооборудования на железобетонном перекрытии здания (сооружения) устройство маслоотвода является обязательным;

7) маслоотводы должны обеспечивать отвод из маслоприемника масла и воды, применяемой для тушения пожара, автоматическими стационарными устройствами и гидрантами на безопасное в пожарном отношении расстояние от оборудования и сооружений: 50 % масла и полное количество воды должны удаляться не более чем за 0,25 ч;

8) маслосборники должны предусматриваться закрытого типа и должны вмещать полный объем масла единичного оборудования (трансформаторов, реакторов), содержащего наибольшее количество масла, а также 80 % общего (с учетом 30-минутного запаса) расхода воды от средств пожаротушения. Маслосборники должны оборудоваться сигнализацией о наличии воды с выводом сигнала на щит управления. Внутренние поверхности маслоприемника, ограждений маслоприемника и маслосборника должны быть защищены маслостойким покрытием (п. 4.2.69).

Вопрос 66. Где должны быть расположены КРУН и КТП наружной установки?

Ответ. Должны быть расположены на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки с выполнением около шкафов площадки для обслуживания. В районах с высотой расчетного снежного покрова 1,0 м и выше и продолжительностью его залегания не менее 1 месяца рекомендуется установка КРУН и КТП наружной установки на высоте не менее 1 м.

Расположение устройства должно обеспечивать удобные выкатывание и транспортировку трансформаторов и выкатной части ячеек (п. 4.2.71).

Биологическая защита от воздействия электрических и магнитных полей

Вопрос 67. Какими решениями и мерами должны обеспечиваться в ОРУ 330 кВ и выше допустимые уровни напряженности ЭП в зонах пребывания обслуживающего персонала?

Ответ. Должны обеспечиваться, как правило, конструктивно-компоновочными решениями с использованием стационарных и инвентарных экранирующих устройств. Напряженность ЭП в этих зонах следует определять по результатам измерений в ОРУ с идентичными конструктивно-компоновочными решениями или расчетным путем (п. 4.2.74).

Вопрос 68. Какие меры необходимы на ПС и в ОРУ напряжением 330 кВ и выше для снижения воздействия ЭП на персонал?

Ответ. Для этого необходимо:

применять металлоконструкции ОРУ из оцинкованных, алюминированных или алюминиевых элементов;

лестницы для подъема на траверсы металлических порталов располагать, как правило, внутри их стоек (лестницы, размещенные снаружи, должны быть огорожены экранирующими устройствами, обеспечивающими внутри допустимые уровни напряженности ЭП) (п. 4.2.75).

Вопрос 69. Что следует предпринять на ПС и в ОРУ 330 кВ и выше для снижения уровня напряженности ЭП?

Ответ. Следует исключать соседство одноименных фаз в смежных ячейках (п. 4.2.76).

Вопрос 70. Где следует размещать производственные и складские здания на ПС напряжением 330 кВ и выше?

Ответ. Следует размещать вне зоны влияния ЭП. Допускается их размещение в этой зоне при обеспечении экранирования подходов к входам в эти здания. Экранирование подходов, как правило, не требуется, если вход в здание, расположенное в зоне влияния, находится с внешней стороны по отношению к токоведущим частям (п. 4.2.77).

Вопрос 71. Каковы требования Правил к расположению токоограничивающих реакторов и выключателей?

Ответ. Они не должны располагаться в соседних ячейках распредустройств 6-10 кВ.

При невозможности обеспечения этого требования между ячейками токоограничивающих реакторов и выключателей должны устанавливаться стационарные ферромагнитные экраны (п. 4.2.79).

Закрытые распределительные устройства и подстанции

Вопрос 72. Какие устройства следует предусматривать в помещениях ЗРУ 35-220 кВ и в закрытых камерах трансформаторов?

Ответ. Следует предусматривать стационарные устройства или возможность применения передвижных либо инвентарных грузоподъемных устройств для механизации ремонтных работ и технического обслуживания оборудования.

В помещениях с КРУ следует предусматривать площадку для ремонта и наладки выкатных элементов. Ремонтная площадка должна быть оборудована средствами для опробования приводов выключателей и систем управления (п. 4.2.82).

Вопрос 73. В каких помещениях следует размещать закрытые РУ разных классов напряжений?

Ответ. Следует размещать, как правило, в отдельных помещениях. Это требование не распространяется на КТП 35 кВ и ниже, а также на КРУЭ.

Допускается размещать РУ до 1 кВ в одном помещении с РУ выше 1 кВ при условии, что части РУ или ПС до 1 кВ и выше будут эксплуатироваться одной организацией (п. 4.2.83).

Вопрос 74. В каких местах не допускается размещать трансформаторные помещения и ЗРУ?

Ответ. Не допускается размещать:

1) под помещением производств с мокрым технологическим процессом, под душевыми, ванными и т. п.;

2) непосредственно над и под помещениями, в которых в пределах площади, занимаемой РУ или трансформаторными помещениями, одновременно может находиться более 50 человек в период более 1 ч. Это требование не распространяется на трансформаторные помещения с трансформаторами сухими или с негорючим наполнением, а также РУ для промышленных предприятий (п. 4.2.85).

Вопрос 75. Какими должны быть расстояния в свету между неизолированными токоведущими частями разных фаз, от неизолированных токоведущих частей до заземленных конструкций и ограждений, пола и земли, а также между неогражденными токоведущими частями разных цепей?

Ответ. Должны быть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.7 (п. 4.2.86).

Вопрос 76. Каковы требования Правил к неизолированным токоведущим частям в отношении электробезопасности?

Ответ. Они должны быть защищены от случайных прикосновений (помещены в камеры, ограждены сетками и т. п.).

При расположении неизолированных токоведущих частей вне камер они должны быть ограждены. Высота прохода под ограждением должна быть не менее 1,9 м (п. 4.2.88).

Вопрос 77. Допускается ли применение барьеров в огражденных камерах?

Ответ. Их применение в этих камерах не допускается (п. 4.2.88).

Вопрос 78. Какие меры безопасности при обслуживании должна обеспечивать ширина коридора обслуживания?

Ответ. Должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м – при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м – при двухстороннего расположении оборудования.

В коридоре обслуживания, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть увеличены соответственно до 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допускается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м (п. 4.2.90).

Таблица 4.2.7

Наименьшие расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов ЗРУ (подстанций) 3-330 кВ, защищенных разрядниками, и ЗРУ 110–330 кВ, защищенных ограничителями перенапряжений (в знаменателе)

Вопрос 79. Исходя из каких требований необходимо определять ширину коридора обслуживания при установке КРУ и КТП в отдельных помещениях?

Ответ. Необходимо определять, исходя из следующих требований:

при однорядной установке – длина наибольшей из тележек КРУ (со всеми выступающими частями) плюс не менее 0,6 м;

при двухрядной установке – длина наибольшей из тележек КРУ (со всеми выступающими частями) плюс не менее 0,8 м.

При наличии коридора с задней стороны КРУ и КТП для их осмотра ширина его должна быть не менее 0,8 м; допускаются отдельные местные сужения не более чем на 0,2 м (п. 4.2.91).

Вопрос 80. Как должна определяться ширина свободного прохода при открытой установке КРУ и КТП в производственных помещениях?

Ответ. Должна определяться расположением производственного оборудования, обеспечивать возможность транспортирования наиболее крупных элементов КРУ и КТП и в любом случае она должна быть не менее 1 м (п. 4.2.91).

Вопрос 81. Каким должна быть высота помещения?

Ответ. Должна быть не менее высоты КРУ, КТП, считая от шинных вводов, перемычек или выступающих частей шкафов, плюс 0,8 м до потолка или 0,3 м до балок (п. 4.2.91).

Вопрос 82. Исходя из каких требований следует выполнять выходы из РУ?

Ответ. Необходимо выполнять, исходя из следующих требований:

1) при длине РУ до 7 м допускается один выход;

2) при длине РУ более 7 м до 60 м должны быть предусмотрены два выхода по его концам; допускается располагать выходы из РУ на расстоянии до 7 м от его торцов;

3) при длине РУ более 60 м, кроме выходов по концам его, должны быть предусмотрены дополнительные выходы с таким расчетом, чтобы расстояние от любой точки коридора обслуживания до выхода было не более 30 м (п. 4.2.94).

Вопрос 83. Куда могут быть выполнены выходы из РУ?

Ответ. Могут быть выполнены наружу, на лестничную клетку или в другое производственное помещение категории Г или Д, а также в другие отсеки РУ, отделенные от данного противопожарной дверью II степени огнестойкости. В многоэтажных РУ второй и дополнительные выходы могут быть предусмотрены также на балкон с наружной пожарной лестницей.

Ворота камер с шириной створки более 1,5 м должны иметь калитку, если они используются для выхода персонала (п. 4.2.94).

Вопрос 84. Как рекомендуется выполнять полы помещений РУ?

Ответ. Рекомендуется выполнять по всей площади каждого этажа на одной отметке. Конструкция полов должна исключать возможность образования цементной пыли. Устройство порогов в дверях между отдельными помещениями и в коридорах не допускается (исключения – в ответах на вопросы 88 и 90) (п.4.2.95).

Вопрос 85. Каковы требования Правил к дверям РУ?

Ответ. Двери из РУ должны открываться в направлении других помещений или наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа со стороны РУ.

Двери между отсеками одного РУ или между смежными помещениями двух РУ должны иметь устройство, фиксирующее двери в закрытом положении и не препятствующее открыванию дверей в обоих направлениях.

Двери между помещениями (отсеками) РУ разных напряжений должны открываться в сторону РУ с низшим напряжением.

Замки в дверях помещений РУ одного напряжения должны открываться одним и тем же ключом; ключи от входных дверей РУ и других помещений не должны подходить к замкам камер, а также к замкам дверей в ограждениях электрооборудования.

Требования о применении самозапирающихся замков не распространяется на РУ городских и сельских распределительных электрических сетей напряжением 10 кВ и ниже (п. 4.2.96).

Вопрос 86. Какое допустимое число масляных трансформаторов можно устанавливать в одном помещении РУ напряжением от 0,4 кВ и выше?

Ответ. Допускается установка до двух масляных трансформаторов мощностью каждый до 0,63 МВ-А, отделенных друг от друга и от остальной части помещения РУ перегородкой из негорючих материалов с пределом огнестойкости 45 мин, высотой не менее высоты трансформатора, включая вводы высшего напряжения (п. 4.2.98).

Вопрос 87. Допускается ли устанавливать в общей камере аппараты, относящиеся к пусковым устройствам электродвигателей, синхронных компенсаторов и т. п. (выключатели, пусковые реактор, трансформаторы и т. п.) без перегородок между ними?

Ответ. Такая установка пусковых аппаратов допускается (п. 4.2.99).

Вопрос 88. В каких камерах РУ допускается устанавливать трансформаторы напряжения независимо от массы масла в них?

Ответ. Допускается устанавливать в огражденных камерах РУ. При этом в камере должен быть предусмотрен порог или пандус, рассчитанный на удержание полного объема масла, содержащегося в трансформаторе напряжения (п. 4.2.100).

Вопрос 89. Следует ли выполнять маслосборные устройства в закрытых отдельно стоящих, пристроенных и встроенных в производственные помещения ПС, в камерах трансформаторов и других маслонаполненых аппаратов с массой масла в одном баке до 600 кг при расположении камер на первом этаже с дверями, выходящими наружу?

Ответ. При таких условиях маслосборные устройства не выполняются (п. 4.2.102).

Вопрос 90. По каким способам должны выполняться маслоприемники при сооружении камер над подвалом, на втором этаже и выше, а также при устройстве выхода из камер в коридор под трансформаторами и другими маслонаполненными аппаратами?

Ответ. Должны выполняться маслоприемники по одному из следующих способов:

1) при массе масла в одном баке (полюсе) до 60 кг выполняется порог или пандус для удержания полного объема масла;

2) при массе масла от 60 до 600 кг под трансформатором (аппаратом) выполняется маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла, либо у выхода из камеры – порог или пандус для удержания полного объема масла;

3) при массе масла более 600 кг:

маслоприемник, вмещающий не меньше 20 % полного объема масла трансформатора или аппарата, с отводом масла в маслосборник.

Маслоотводные трубки от маслоприемников под трансформаторами должны иметь диаметр не менее 10 см. Со стороны маслоприемников маслоотводные трубки должны быть защищены сетками. Дно маслоприемника должно иметь уклон 2 % в сторону приямка;

маслоприемник без отвода масла в маслосборник. В этом случае маслоприемник должен быть перекрыт решеткой со слоем толщиной 25 см чистого промытого гранитного (либо другой непористой породы) гравия или щебня фракцией от 30 до 70 мм и должен быть рассчитан на полный объем масла; уровень масла должен быть на 5 см ниже решетки. Верхний уровень гравия в телеприемнике под трансформатором должен быть на 7,5 см ниже отверстия воздухоподводящего вентиляционного канала. Площадь маслоприемника должна быть более площади основания трансформатора или аппарата (п. 4.2.103).

Вопрос 91. Каким образом должна быть выполнена вентиляция помещений трансформаторов?

Ответ. Должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила:

15 °C – для трансформаторов;

30 °C – для реакторов на токи до 1000 А;

20 °C – для реакторов на токи более 1000 А (п. 4.2.104).

Вопрос 92. Какой вентиляцией должны быть оборудованы помещения РУ, содержащие оборудование, заполненное маслом, элегазом или компаундом?

Ответ. Должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией, включаемой извне и не связанной с другими вентиляционными устройствами.

В местах с низкими зимними температурами приточные и вытяжные вентиляционные отверстия должны быть снабжены утепленными клапанами, открываемыми извне (п. 4.2.106).

Вопрос 93. Какая температура воздуха должна быть обеспечена в помещениях, в которых дежурный персонал находится 6 ч и более?

Ответ. Должна быть обеспечена температура воздуха не ниже +18 °C и не выше +28 °C.

В ремонтной зоне ЗРУ на время проведения ремонтных работ должна быть обеспечена температура не ниже +5 °C (п. 4.2.107).

Вопрос 94. Какие обогревательные приборы не должны применяться при обогреве помещений, в которых имеется элегазовое оборудование?

Ответ. Не должны применяться обогревательные приборы с температурой нагревательной поверхности, превышающей 250 °C (например, нагреватели типа ТЭН) (п. 4.2.107).

Вопрос 95. Из какого материала должны быть выполнены перекрытия кабельных каналов и двойных полов?

Ответ. Должны быть выполнены съемными плитами из несгораемых материалов вровень с чистым полом помещения. Масса отдельной плиты перекрытия должна быть не более 50 кг (п. 4.2.110).

Вопрос 96. Допускается ли прокладка в камерах аппаратов и трансформаторов транзитных кабелей и проводов?

Ответ. Такая прокладка, как правило, не допускается. В исключительных случаях допускается прокладка их в трубах (п. 4.2.111).

Вопрос 97. При каком условии допускается прокладка в помещения РУ относящихся к ним (не транзитных) трубопроводов отопления?

Ответ. Допускается при условии применения цельных сварных труб без вентилей и т. п., а вентиляционных сварных коробов – без задвижек и других подобных устройств. Допускается также транзитная прокладка трубопроводов отопления при условии, что каждый трубопровод заключен в сплошную водонепроницаемую оболочку (п. 4.2.112).

Внутрицеховые распределительные устройства и трансформаторные подстанции

Вопрос 98. Где могут размещаться внутрицеховые РУ и ПС с маслонаполненным оборудованием?

Ответ. Могут размещаться на первом и втором этажах в основных и вспомогательных помещениях производств, которые согласно противопожарным требованиям отнесены к категории Г или Д I или II степени огнестойкости как открыто, так и в отдельных помещениях.

Распределительные устройства и подстанции без маслонаполненного оборудования могут размещаться в помещениях с производствами категории В по противопожарным требованиям (п. 4.2.115).

Вопрос 99. Какие трансформаторы могут быть установлены на ПС?

Ответ. Могут быть установлены сухие, с негорючим экологически чистым диэлектриком или масляные трансформаторы (п. 4.2.115).

Вопрос 100. Какой предел огнестойкости должны иметь ограждающие конструкции помещений ПС и закрытых камер с масляными трансформаторами и аппаратами, а также РУ с масляными выключателями с массой масла в одном полюсе (баке) 60 кг и более?

Ответ. Должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а сами помещения и камеры могут быть пристроены или встроены в здании I или II степени огнестойкости.

Строительные конструкции помещений РУ с масляными выключателями в одном полюсе (баке) менее 60 кг должны иметь предел огнестойкости не менее 0,25 ч. Такие помещения разрешается пристраивать или встраивать в здания степени огнестойкости I и II.

В здания степени огнестойкости IIIa такие помещения допускается пристраивать или встраивать, если эти помещения имеют непосредственный выход наружу, и если наружные стены этого помещения на высоту 4 м или до покрытия здания выполнены из негорючего материала, или отделены негорючим козырьком, выступающим за плоскость стены не менее чем на 1 м (п. 4.2.117).

Вопрос 101. Каким требованиям должны отвечать внутрицеховые, пристроенные и встроенные ПС, в том числе КТП, установленные в отдельном помещении или открыто в производственном помещении?

Ответ. Должны отвечать следующим требованиям:

а) ПС (в том числе КТП) с масляными трансформаторами и закрытые камеры с масляными трансформаторами разрешается устанавливать только на первом этаже основных и вспомогательных помещений производств, отнесенных к категории Г и Д, в зданиях I или II степени огнестойкости. При этом в одном помещении допускается устанавливать масляные трансформаторы с суммарной массой масла не более 6,5 т, а на каждой открыто установленной КТП могут быть применены масляные трансформаторы с суммарной массой масла не более 3,0 т;

б) расстояния между отдельными помещениями разных ПС или между закрытыми камерами масляных трансформаторов не нормируются;

в) ограждающие конструкция помещения внутрицеховой или встроенной ПС, в которой устанавливаются КТП с масляными трансформаторами, а также закрытых камер масляных трансформаторов должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч;

г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются (п. 4.2.118).

Вопрос 102. Как следует размещать КТП и КРУ с учетом работы цеховых подъемно-транспортных механизмов?

Ответ. Как правило, их следует размещать в пределах «мертвой зоны» работы таких цеховых механизмов. При расположении ПС и РУ в непосредственной близости от путей проезда внутрицехового транспорта, движения подъемно-транспортных механизмов должны быть приняты меры для защиты ПС и РУ от случайных повреждений (отбойные устройства, световая сигнализация и т. п.) (п. 4.2.121).

Комплектные, столбовые, мачтовые трансформаторные подстанции и сетевые секционирующие пункты

Вопрос 103. Особенности каких подстанций отражают требования настоящей главы Правил?

Ответ. Отражают особенности трансформаторных подстанций наружной установки комплектных (КТП), столбовых (СТП), мачтовых (МТП) с высшим напряжением до 35 кВ и низшим напряжением до 1 кВ, а также сетевых секционирующих пунктов (ССП) напряжением до 35 кВ (п. 4.2.122).

Вопрос 104. При помощи каких аппаратов должно осуществляться присоединение трансформатора к сети высшего напряжения?

Ответ. Должно осуществляться при помощи предохранителей и разъединителя (выключателя нагрузки) или комбинированного аппарата «предохранитель-разъединитель» с видимым разрывом цепи.

Коммутационный аппарат должен иметь заземлители со стороны трансформатора (п. 4.2.123).

Вопрос 105. На какой опоре должен устанавливаться коммутационный аппарат МТП и СТП?

Ответ. Как правило, должен устанавливаться на концевой (или от-ветвительной) опоре ВЛ.

Коммутационный аппарат КТП и ССП может устанавливаться как на концевой (ответвительной) опоре BJI, так и внутри КТП и ССП (п. 4.2.124).

Вопрос 106. Какое приспособление должно быть устроено для обслуживания МТП на высоте не менее 3 м?

Ответ. Должна быть устроена площадка с перилами. Для подъема на площадку рекомендуется применять лестницы с устройством, запрещающим подъем по ней при включенном коммутационном аппарате.

Для СТП устройство площадок и лестниц не обязательно (п. 4.2.126).

Вопрос 107. Какой аппарат рекомендуется устанавливать со стороны низшего напряжения трансформатора?

Ответ. Рекомендуется устанавливать аппарат, обеспечивающий видимый разрыв (п. 4.2.128).

Вопрос 108. Каким должно быть освещение, а также розетки для включение переносных приборов и инструментов на подстанциях мощностью более 0,25 МВА?

Ответ. Должны иметь питание напряжением не выше 25 В (п. 4.2.130).

Вопрос 109. На каком расстоянии от зданий должны быть расположены подстанции по условиям пожарной безопасности?

Ответ. Должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости (п. 4.2.131).

Вопрос 110. Чем должны быть защищены подстанции в местах возможного наезда транспорта?

Ответ. Должны быть защищены отбойными тумбами (п. 4.2.132).

Защита от грозовых перенапряжений

Вопрос 111. Какими молниеотводами осуществляется защита РУ и ПС от грозовых перенапряжений?

Ответ. Защита осуществляется:

от прямых ударов молнии – стержневыми и тросовыми молниеотводами;

от набегающих волн с отходящих линий – молниеотводами от прямых ударов молнии на определенной длине этих линий защитными аппаратами, устанавливаемыми на подходах и в РУ, к которым относятся разрядники вентильные (РВ), ограничители перенапряжений (ОПН), разрядники трубчатые (РТ) и защитные искровые промежутки (ИП).

Ограничители перенапряжений, остающиеся напряжения которых при номинальном разрядном токе не более чем на 10 % ниже остающегося напряжения РВ или среднего пробивного напряжения РТ или ИП, называются далее соответствующими (п. 4.2.133).

Вопрос 112. От каких грозовых перенапряжений должны быть защищены открытые РУ и ПС 20-750 кВ?

Ответ. Должны быть защищены от прямых ударов молнии. Выполнение защиты от прямых ударов молнии не требуется для ПС 20 и 35 кВ с трансформаторами единичной мощностью 1,6 MB-А и менее независимо от количества таких трансформаторов и от числа грозовых часов в году, для всех ОРУ ПС 20 и 35 кВ в районах с числом грозовых часов в году не более 20, а также для ОРУ и ПС 220 кВ и ниже на площадках с эквивалентным удельным сопротивлением земли в грозовой сезон более 2000 Ом-м при числе грозовых часов в году не более 20 (п. 4.2.134).

Вопрос 11З. В каких случаях следует защищать здания закрытых РУ и ПС от прямых ударов молнии?

Ответ. Следует защищать в районах с числом грозовых часов в году более 20 (п. 4.2.134).

Вопрос 114. Каким способом следует выполнять защиту зданий закрытых РУ и ПС, имеющих металлические покрытия кровли?

Ответ. Следует выполнять заземлением этих покрытий. При наличии железобетонной кровли и непрерывной электрической связи отдельных ее элементов защита выполняется заземлением ее арматуры (п. 4.2.134).

Вопрос 115. Каким способом следует выполнять защиту зданий закрытых РУ и ПС, крыша которых не имеет металлических или железобетонных покрытий с непрерывной электрической связью отдельных ее элементов?

Ответ. Следует выполнять стержневыми молниеотводами, либо укладкой молниеприемной сетки непосредственно на крыше зданий.

При установке стержневых молниеотводов на защищаемом здании от каждого молниеотвода должно быть проложено не менее двух токоотводов по противоположным сторонам здания (п. 4.2.134).

Вопрос 116. Что следует использовать в качестве токоотводов?

Ответ. Следует использовать металлические и железобетонные (при наличии хотя бы части ненапряженной арматуры) конструкции зданий. При этом должна быть обеспечена непрерывная электрическая связь от молниеприемника до заземлителя. Металлические элементы здания (трубы, вентиляционные устройства и др.) следует соединять с металлической кровлей или молниеприемной сеткой (п. 4.2.134).

Вопрос 117. Как должна быть выполнена защита ОРУ 35 кВ и выше от прямых ударов молнии?

Ответ. Должна быть выполнена отдельно стоящими или установленными на конструкциях стержневыми молниеотводами. Рекомендуется использовать защитные действия высоких объектов, которые являются молниеприемниками (опоры ВЛ, прожекторные мачты, радиомачты и т. п.).

От стоек конструкций ОРУ 35 кВ и выше с молниеотводами должно быть обеспечено растекание тока молнии по магистрали заземления не менее чем в двух направлениях с углом не менее 90° между соседними. Кроме того, должно быть установлено не менее одного вертикального электрода длиной 3–5 м на каждом направлении, на расстоянии не менее длины электрода от места присоединения к магистрали заземления стойки с молниеотводом (п. 4.2.135).

Вопрос 118. Какое количество изоляторов должны иметь гирлянды подвесной изоляции на порталах ОРУ 20 и 35 кВ с тросовыми или стержневыми молниеотводами, а также на концевых опорах ВЛ?

Ответ. Должны иметь следующее количество изоляторов:

1) на порталах ОРУ с молниеотводами:

не менее шести изоляторов при расположении вентильных разрядников или соответствующих им по уровню остающихся напряжений ОПН не далее 15 м по магистрали заземляющего устройства от места присоединения к нему;

не менее семи изоляторов в остальных случаях;

2) на концевых опорах:

не менее семи изоляторов при подсоединении к порталам троса ПС;

не менее восьми изоляторов, если трос не заходит на конструкции ПС и при установке на концевой опоре стержневого молниеотвода (п. 4.2.135).

Вопрос 119. Каким должно быть расстояние в земле между точкой заземления молниеотвода и точкой заземления нейтрали или бака трансформатора?

Ответ. Должно быть не менее 3 м (п. 4.2.135).

Вопрос 120. При соблюдении каких условий могут устанавливаться молниеотводы на трансформаторных порталах, порталах шунтирующих реакторов и конструкциях ОРУ, удаленных от трансформаторов или реакторов по магистрали заземления на расстоянии 15 м?

Ответ. Могут устанавливаться при эквивалентном удельном сопротивлении земли в грозовой сезон не более 350 Омм и при соблюдении следующих условий:

1) непосредственно на всех выводах обмоток 3-35 кВ трансформаторов или на расстоянии не более 5 м от них по ошиновке, включая ответвления к защитным аппаратам, должны быть установлены соответствующие ОПН 3-35 кВ или РВ;

2) должно быть обеспечено растекание тока молнии от стойки конструкции с молниеотводом по трем-четырем направлениям с углом не менее 90° между ними;

3) на каждом направлении, на расстоянии 3–5 м от стойки с молниеотводом, должно быть установлено по одному вертикальному электроду длиной 5 м;

4) на ПС с высшим напряжением 20 и 35 кВ при установке молниеотвода на трансформаторном портале сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом без учета заземлителей, расположенных вне контура заземления ОРУ;

5) заземляющие проводники РВ или ОПН и силовых трансформаторов рекомендуется присоединять к заземляющему устройству ПС поблизости один от другого или выполнять их так, чтобы место присоединения РВ или ОПН к заземляющему устройству находилось между точками присоединения заземляющих проводников портала с молниеотводом и трансформатора. Заземляющие проводники измерительных трансформаторов тока необходимо присоединить к заземляющему устройству РУ в наиболее удаленных от заземления РВ или ОПН местах (п. 4.2.136).

Вопрос 121. Как следует выполнять защиту от прямых ударов молнии ОРУ, на конструкциях которых установка молниеотводов не допускается или нецелесообразна по конструктивным соображениям?

Ответ. Следует выполнять отдельно стоящими молниеотводами, имеющими обособленные заземлители с сопротивлением не более 80 Ом при импульсном токе 60 кА (п. 4.2.137).

Вопрос 122. Какие должны быть соблюдены требования в случае несоблюдения условий, указанных в ответе на вопросы 117–119?

Ответ. Должны быть дополнительно к общим требованиям присоединения заземлителей отдельно стоящими молниеотводами соблюдены следующие требования:

1) в радиусе 5 м от молниеотвода следует установить три вертикальных электрода длиной 3–5 м;

2) если расстояние по магистрали заземления от места присоединения заземлителя молниеотвода к заземляющему устройству до места присоединения к нему трансформатора (реактора) превышает 15 м, но менее 40 м, то на выводах обмоток напряжением до 35 кВ трансформатора должны быть установлены РВ или ОПН (п. 4.2.137).

Вопрос 123. Каковы требования к выполнению заземления в ОРУ (ПС) 110–220 кВ?

Ответ. Тросовые молниеотводы ВЛ 110 кВ и выше, как правило, следует присоединять к заземленным конструкциям ОРУ (ПС).

От стоек конструкций ОРУ 110–220 кВ, к которым присоединены тросовые молниеотводы, должны быть выполнены магистрали заземления не менее чем по двум-трем направлениям с углом не менее 90° между ними (п. 4.2.138).

Вопрос 124. По какому количеству направлений должны быть выполнены магистрали заземления от стоек конструкций ОРУ 35 кВ, к которым присоединены тросовые молниеотводы?

Ответ. Должны быть выполнены не менее чем по двум-трем направлениям с углом не менее 90° между ними. Кроме того, на каждом направлении должно быть установлено по одному вертикальному электроду длиной 3–5 м на расстоянии не менее 5 м (п. 4.2.138).

Вопрос 125. Каким должно быть сопротивление заземлителей ближайших к ОРУ опор ВЛ напряжением 35 кВ?

Ответ. Оно не должно превышать 10 Ом (п. 4.2.138).

Вопрос 126. На конструкциях какого электрооборудования не допускается установка молниеотводов?

Ответ. Не допускается установка молниеотводов на конструкциях:

трансформаторов, к которым открытыми токопроводами присоединены вращающиеся машины;

опор открытых токопроводов, если к ним присоединены вращающиеся машины.

Указанные требования относятся и к случаям соединения открытых токопроводов с шинами РУ, к которым присоединены вращающиеся машины (п. 4.2.140).

Вопрос 127. Что следует предпринять, если выполнение заземлителей с требуемыми сопротивлениями заземления оказывается невозможным?

Ответ. В этом случае должны быть применены горизонтальные заземлители, прокладываемые вдоль оси BJI от опоры к опоре (заземлители-противовесы) и соединяемые с заземлителями опор (п. 4.2.142)

Вопрос 128. В каких районах допускается не выполнять защиту тросом подхода ВЛ 35 кВ к ПС 35 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1,6 MB-А каждый, или с одним трансформатором мощностью до 1,6 MB-А и наличием резервного питания?

Ответ. Допускается не выполнять в районах, имеющих не более 60 грозовых часов в году.

При этом опоры подхода ВЛ к ПС на длине не менее 0,5 км должны иметь заземлители с сопротивлением, указанным в табл. 4.2.8 (п. 4.2.143).

Вопрос 129. В каких случаях должен быть установлен на первой опоре подхода ВЛ 35-220 кВ к ПС, считая со стороны линии, комплект трубчатых разрядников (PTI) или соответствующих защитных аппаратов?

Ответ. Должен быть установлен в следующих случаях:

1) линия по всей длине, включая подход, построена на деревянных опорах;

2) линия построена на деревянных опорах, подход к линии – на металлических или железобетонных опорах;

3) на подходах ВЛ 35 кВ на деревянных опорах к ПС 35 кВ защита выполняется в соответствии с ответом на вопрос 144 (п. 4.2.144).

Вопрос 130. Чему должны быть равны сопротивления заземляющего устройства опор с трубчатыми разрядниками?

Ответ. Должны быть не более 10 Ом при удельном сопротивлении земли не выше 1000 Ом-м и не более 15 Ом при более высоком удельном сопротивлении (п. 4.2.144).

Вопрос 131. Какую защиту следует устанавливать на ВЛ 35-110 кВ, которые имеют защиту тросом не по всей длине и в грозовой сезон могут быть длительно отключены с одной стороны?

Ответ. Следует устанавливать, как правило, комплект трубчатых разрядников (РТ2) или соответствующих защитных аппаратов на входных порталах или на первой опоре от ПС опоре того конца ВЛ, который может быть отключен. При наличии на отключенном конце ВЛ трансформаторов напряжения вместо РТ2 должны быть установлены РВ или соответствующие ОПН (п. 4.2.144).

Вопрос 132. В соответствии с какими требованиями должны быть выбраны трубчатые разрядники по току КЗ?

Ответ. Должны быть выбраны в соответствии со следующими требованиями:

1) для сетей до 35 кВ верхний предел тока, отключаемого трубчатым разрядником, должен быть не менее наибольшего действующего значения тока трехфазного КЗ в данной точке сети (с учетом апериодической составляющей), а нижний предел – не более наименьшего возможного в данной точке сети значения установившегося (без учета апериодической составляющей) тока двухфазного КЗ;

Таблица 4.2.8

Защита ВЛ от прямых ударов молнии на подходах к РУ и подстанциям

* Выбор длины защищаемого подхода производится с учетом таблиц 4.2.10-4.2.13.

** На подходах ВЛ 110–330 кВ с двухцепными опорами заземляющие устройства опор рекомендуется выполнять с сопротивлением вдвое меньшим указанного в табл. 4.2.8.

*** На железобетонных опорах допускается угол защиты до 30°.

**** Для опор с горизонтальным расположением проводов, устанавливаемых в земле с эквивалентным удельным w сопротивлением более 1000 Ом-м, допускается сопротивление заземляющего устройства 30 Ом.

2) для сетей 110 кВ и выше верхний предел тока, отключаемого трубчатым разрядником, должен быть не менее наибольшего возможного эффективного значения тока однофазного КЗ в данной точке сети (с учетом апериодической составляющей), а нижний предел не более наименьшего возможного в данной точке сети (без учета апериодической составляющей) тока однофазного или двухфазного КЗ (п. 4.2.146).

Вопрос 133. Какие дополнительные защитные меры необходимы на ВЛ с деревянными опорами 3-35 кВ?

Ответ. В заземляющих спусках защитных промежутков следует выполнять дополнительные защитные промежутки, установленные на высоте не менее 2,5 м от земли. Рекомендуемые размеры защитных промежутков приведены в табл. 4.2.9 (п. 4.2.147).

Таблица 4.2.9

Рекомендуемые размеры основных и дополнительных защитных промежутков

Вопрос 134. С учетом каких характеристик следует выбирать разрядники вентильные или ОПН?

Ответ. Следует выбирать с учетом координации их защитных характеристик с изоляцией защищаемого оборудования, соответствия наибольшего рабочего напряжения наибольшему рабочему напряжению сети с учетом высших гармоник и неравномерности распределения напряжения по поверхности, а также допустимых повышений напряжения в течение времени действия резервных релейных защит при однофазном замыкании на землю, при одностороннем включении линии или переходном резонансе на высших гармониках (п. 4.2.148).

Вопрос 135. Какими должны быть расстояния по шинам, включая ответвления, от разрядников до трансформаторов и другого оборудования?

Ответ. Должны быть не более указанных в таблицах 4.2.10-4.2.13. При превышении указанных расстояний должны быть дополнительно установлены защитные аппараты на шинах или линейных присоединениях.

Приведенные в таблицах 4.2.10-4.2.13 наибольшие допустимые расстояния до электрооборудования соответствуют его изоляции категории «б» по государственному стандарту.

Наибольшие допустимые расстояния между РВ или ОПН и защищаемым оборудованием определяют, исходя из числа линий и разрядников, включенных в нормальном режиме работы ПС (п. 4.2.148).

Вопрос 136. При каком условии должны быть установлены РВ или ОПН в цепях трансформаторов и шунтирующих реакторов?

Ответ. Должны быть установлены без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием.

Защитные аппараты при нахождении оборудования под напряжением должны постоянно включены (п. 4.2.149).

Вопрос 137. Что необходимо установить при присоединении трансформатора к РУ кабельной линией 110 кВ и выше?

Ответ. В месте присоединения кабеля к шинам РУ с ВЛ должен быть установлен комплект РВ или ОПН. Заземляющий зажим РВ или ОНИ должен быть присоединен к металлическим оболочкам кабеля.

При длине кабеля больше удвоенного расстояния, указанного в таблицах 4.2.10-4.2.13, РВ или ОПН с такими же остающимися напряжениями, как у защитного аппарата в начале кабеля, устанавливается у трансформатора (п. 4.2.150).

Вопрос 138. Как должны быть соединены неиспользованные обмотки низшего и среднего напряжений силовых трансформаторов (автотрансформаторов), а также обмотки, временно отключенные от шин РУ в грозовой период?

Ответ. Должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены РВ или ОПН, включенными между вводами каждой фазы и землей. Защита неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных первыми от магнитопровода, может быть выполнена заземлением одной из вершин треугольника, одной из фаз или нейтрали звезды либо установкой РВ или ОПН соответствующего класса напряжения на каждой фазе.

Защита неиспользуемых обмоток не требуется, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню (п. 4.2.151).

Вопрос 139. Что следует устанавливать для защиты нейтралей обмоток 110–150 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью?

Ответ. Следует устанавливать ОПН, обеспечивающие защиту их изоляции и выдерживающие в течение нескольких часов квазиустановившиеся перенапряжения при обрыве фазы линии.

Таблица 4.2.10

Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 35-220 кВ

Примечания: 1. Расстояния от РВ до электрооборудования, кроме силовых трансформаторов, не ограничиваются при числе параллельно работающих ВЛ: на напряжении ПО кВ – 7 и более; на 150 кВ – 6; на 220 кВ – 4 и более.

2. Допустимые расстояния определяются до ближайшего РВ.

3. При отличающихся данных защищенного тросом подхода допускается линейная интерполяция допустимого расстояния.

Таблица 4.2.11

Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 330 кВ

* От РВ, установленных у силовых трансформаторов.

Примечание. При отличающихся длинах защищенного подхода допускается линейная интерполяция значения допустимого расстояния.

Таблица 4.2.12

Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 500 кВ

* В значениях, указанных дробью, числитель – допустимое расстояние до ближайшего РВ (в линейной ячейке, на шинах или на реакторном присоединении), знаменатель – до РВ, установленного у силового трансформатора.

Таблица 4.2.13

Наибольшие допустимые расстояния от вентильных разрядников до защищаемого оборудования 750 кВ

* При расстоянии от оборудования, установленного на вводе ВЛ на подстанцию (конденсатор связи, линейный разъединитель и др.), до точки присоединения ВЛ к ошиновке подстанции – не более 45 м.

** То же, не более 90 м.

*** При использовании ПРЗ, в том числе в РУ с уменьшенными воздушными изоляционными промежутками, или при изменении испытательных напряжений допустимые расстояния до силовых трансформаторов (автотрансформаторов).

В нейтрали трансформатора, изоляция которой не допускает разземления, установка разъединителей не допускается (п. 4.2.152).

Вопрос 140. Чем должны быть защищены распредустройства 3-20 кВ, к которым присоединены ВЛ?

Ответ. Должны быть защищены РВ или ОПН, установленными на шинах или у трансформаторов. В обоснованных случаях могут быть дополнительно установлены защитные емкости. Вентильный разрядник или ОПН в одной ячейке с трансформатором напряжения должен быть присоединен до его предохранителя (п. 4.2.153).

Вопрос 141. Каковы допустимые расстояния от РВ и ОПН до защищаемого оборудования при применении воздушной связи трансформаторов с шинами РУ 3-20 кВ?

Ответ. Эти расстояния не должны превышать 60 м при ВЛ на деревянных опорах и 90 м при ВЛ на металлических опорах.

При присоединении трансформаторов к шинам кабелями расстояния от установленных на шинах РВ или ОПН до трансформаторов не ограничиваются (п. 4.2.153).

Вопрос 142. Какие виды защитных аппаратов устанавливаются на ВЛ 3-20 кВ?

Ответ. На подходах таких ВЛ с деревянными опорами к ПС на расстоянии 200–300 м от ПС должен быть установлен комплект защитных аппаратов (РТ1). На ВЛ, которые в грозовой сезон могут быть длительно отключены с одной стороны, следует устанавливать защитные аппараты (РТ2) на конструкции ПС или на концевой опоре того конца ВЛ, который может быть длительно отключен. При мощности трансформатора до 0,63 MB-А допускается не устанавливать трубчатые разрядники на подходах ВЛ 3-20 кВ с деревянными опорами.

На подходах к подстанциям ВЛ 3-20 кВ с металлическими и железобетонными опорами установка защитных аппаратов не требуется.

Защита ПС 3-20 кВ с низшим напряжением до 1 кВ, присоединенных к ВЛ 3-20 кВ, должна выполняться РВ или ОПН, устанавливаемыми со стороны высокого и низкого напряжения ПС.

В случае присоединения ВЛ 3-20 кВ к ПС с помощью кабельной вставки в месте присоединения кабеля к ВЛ должен быть установлен комплект РВ или ОПН.

Молниезащита токопроводов 3-20 кВ осуществляется как молниезащита ВЛ соответствующего класса напряжения (п. 4.2.153).

Вопрос 143. Как выполняется защита кабелей?

Ответ. Кабели 35-110 кВ защищаются РВС III группы или РТ, а кабели напряжением 220 кВ – РВ II группы или соответствующими ОПН. При длине кабеля 1,5 км и более на ВЛ с металлическими и железобетонными опорами установка разрядников или ограничителей по концам кабеля не требуется (п. 4.2.154).

Вопрос 144. По какой схеме допускается выполнять защиту ПС 35– 110 кВ с трансформаторами мощностью до 40 МВ-А, присоединенных к ответвлениям протяженностью менее требуемой длины защищаемого подхода (см. таблицы 4.2.8 и 4.2.10) от действующих ВЛ без троса?

Ответ. Допускается выполнять по упрощенной схеме, включающей:

разрядники вентильные; устанавливаются на ПС на расстоянии от силового трансформатора не более 10 м при использовании РВ III группы и не более 15 м при использовании РВ II группы. При этом расстояние от РВ до остального оборудования не должно превышать соответственно 50 и 75 м. Расстояние до ограничителей определяется так же, как было указано ранее в таблицах 4.2.10-4.2.13;

тросовые молниеотводы подхода к ПС на всей длине ответвления; при длине ответвления менее 150 м следует дополнительно защищать тросовыми или стержневыми молниеотводами по одному пролету действующей ВЛ в обе стороны от ответвления;

комплекты защитных аппаратов PT1, PT2 с сопротивлением заземлителя не более 10 Ом, устанавливаемые на деревянных опорах:

РТ2 – на первой опоре с тросом со стороны ВЛ или на границе участка, защищаемого стержневыми молниеотводами;

РТ1 – на незащищенном участке ВЛ на расстоянии 150–200 м от РТ2.

При длине подхода более 500 м установка комплекта трубчатых разрядников РТ1 не требуется (л. 4.2.155).

Вопрос 145. Как должны быть защищены коммутационные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ до 110 кВ, имеющих защиту тросом не по всей длине?

Ответ. Как правило, должны быть защищены защитными аппаратами, устанавливаемыми на тех же опорах со стороны потребителя. Если коммутационный аппарат нормально отключен, разрядники должны быть установлены на той же опоре с каждой стороны, находящейся под напряжением.

При установке коммутационных аппаратов на расстоянии до 25 м по длине ВЛ от места подключения линии к ПС или распределительному пункту установка защитных аппаратов на опоре, как правило, не требуется. Если коммутационные аппараты в грозовой сезон нормально отключены, то со стороны ВЛ на опоре должны быть установлены защитные аппараты (п. 4.2.157).

Вопрос 146. Допускается ли не устанавливать защитные аппараты для защиты коммутационных аппаратов на ВЛ напряжением до 20 кВ с железобетонными и металлическими опорами?

Ответ. Допускается не устанавливать защитные аппараты, если коммутационные аппараты имеют изоляцию того же класса, что и ВЛ (п. 4.2.157).

Вопрос 147. Как должно быть защищено ответвление от ВЛ, выполняемое на металлических и железобетонных опорах?

Ответ. Должно быть защищено тросом по всей длине, если оно присоединено к ВЛ, защищенной тросом по всей длине. При выполнении ответвлений на деревянных опорах в месте их присоединений к ВЛ должен быть установлен комплект защитных аппаратов (п. 4.2.158).

Вопрос 148. Какие защитные аппараты должны быть установлены для защиты секционирующих пунктов 3-10 кВ?

Ответ. Должны быть установлены защитные аппараты – по одному комплекту на концевой опоре каждой питающей ВЛ с деревянными опорами. При этом заземляющие спуски защитных аппаратов следует присоединять к заземляющему устройству переключательного пункта (п. 4.2.159).

Защита вращающихся электрических машин от грозовых перенапряжений

Вопрос 149. К какому электрооборудованию допускается непосредственно присоединять воздушные линии на металлических и железобетонных опорах?

Ответ. Допускается непосредственно присоединять к генераторам (синхронным компенсаторам) мощностью до 50 МВт (до 50 МВ-А) и соответствующим РУ (п. 4.2.160).

Вопрос 150. К какому электрооборудованию допускается присоединять воздушные линии на деревянных опорах?

Ответ. Допускается присоединять к генераторам (синхронным компенсаторам) мощностью до 25 МВт (до 25 МВ-А) и соответствующим РУ (п. 4.2.160).

Вопрос 151. Как должно осуществляться присоединение воздушных линий к генераторам (синхронным компенсаторам) мощностью более 50 МВт (более 50 МВ-А)?

Ответ. Должно осуществляться только через трансформатор (п. 4.2.160).

Вопрос 152. Какая защита должна быть установлена для защиты блочных трансформаторов, связанных с генераторами мощностью 100 МВт и выше?

Ответ. Со стороны ВН должны быть установлены РВ не ниже II группы или соответствующие ОПН (п. 4.2.160).

Вопрос 153. Какие защитные аппараты должны быть установлены для защиты генераторов и синхронных компенсаторов, а также электродвигателей мощностью более 3 МВт, присоединенных к общим шинам воздушными линиями или токопроводами?

Ответ. Должны быть установлены РВ 1 группы или ОПН с соответствующим остающимся напряжением грозового импульса тока и емкости не менее 0,5 мкФ на фазу. При выборе РВ или ОПН с более низкими значениями остающихся напряжений допускается устанавливать емкости менее 0,5 мкФ на фазу. Кроме того, защита подходов ВЛ к РУ электростанций, ПС и токопроводов к машинам должна быть выполнена с уровнем грозоупорности не менее 50 кА.

Разрядники вентильные или ОПН следует устанавливать для защиты: генераторов (синхронных компенсаторов) мощностью более 15 МВт (более 15 МВ-А) – на присоединение каждого генератора (синхронного компенсатора);

15 МВт и менее (15 МВ-А и менее) – на шинах (секциях шин) генераторного напряжения;

электродвигателей мощностью более 3 МВт – на шинах РУ (п. 4.2.161).

Вопрос 154. В каких случаях не требуется установка защитных емкостей?

Ответ. Не требуется, если суммарная емкость присоединенных к генераторам (синхронным компенсаторам) участков кабелей длиной до 100 м составляет 0,5 мкФ и более на фазу (п. 4.2.161).

Вопрос 155. С соблюдением каких требований должны быть защищены от грозовых воздействий подходы ВЛ, если вращающиеся машины и эти ВЛ присоединены к общим шинам РУ электростанций или ПС?

Ответ. Должны быть защищены с соблюдением следующих требований:

1) подход ВЛ с металлическими и железобетонными опорами должен быть защищен тросом на протяжении не менее 300 м, в начале подхода должен быть установлен комплект РВ IV группы или соответствующих ОПН. Сопротивление заземления РВ или ОПН не должно превышать 3 Ом, а сопротивление заземления опор на тросовом участке – 10 Ом. Рекомендуется использование деревянных траверс с расстоянием не менее 1 м по дереву от точки крепления гирлянды изоляторов до стойки опоры.

На подходах ВЛ с деревянными опорами дополнительно к средствам защиты, применяемым на ВЛ с железобетонными опорами, следует устанавливать комплект РВ IV группы или соответствующих ОПН на расстоянии 150 м от начала тросового подхода в сторону линии. Сопротивление заземления разрядников должно быть не более 3 Ом. Допускается установка РТ в начале подхода. Сопротивление заземления таких разрядников не должно превышать 5 Ом;

2) на ВЛ, присоединенных к электростанциям и ПС кабельными вставками длиной до 0,5 км, защита подхода должна быть выполнена так же, как на ВЛ без кабельных вставок (см. п.1) и дополнительно должен быть установлен комплект РВ2 IV группы или соответствующих ОПН в месте присоединения ВЛ к кабелю. Заземляющий вывод защитного аппарата кратчайшим путем следует присоединить к броне, металлической оболочке кабеля и к заземлителю. Сопротивление заземления аппарата не должно превышать 5 Ом;

3) если подход ВЛ на длине не менее 300 м защищен от прямых ударов молнии зданиями, деревьями или другими высокими предметами и находится в их зоне защиты, то подвеска троса на подходе ВЛ не требуется. При этом в начале защищенного участка ВЛ (со стороны линии) должен быть установлен комплект РВ1 IV группы или соответствующих ОПН. Сопротивление заземления разрядника не должно превышать 3 Ом. Спуски заземления РВ1 кратчайшим путем должны быть соединены с контуром заземления ПС (электростанции);

4) при наличии токоограничивающего реактора на присоединении ВЛ подход на длине 100–150 м должен быть защищен от прямых ударов молнии тросовым молниеотводом. В начале подхода, защищенного молниеотводом, а также у реактора должны быть установлены комплекты РВ1 и РВ2 IV группы или соответствующих ОПН. Сопротивление заземления аппарата, установленного в начале подхода со стороны линии, должно быть не более 3 Ом;

5) при присоединении ВЛ к шинам РУ с вращающимися машинами через токоограничивающий реактор и кабельную вставку длиной более 50 м защита подхода ВЛ от прямых ударов молнии не требуется. В месте присоединения ВЛ к кабелю и перед реактором должны быть установлены комплекты РВ1 и РВ2 IV группы или ОПН с сопротивлением заземления не более 3 Ом;

6) на ВЛ, присоединенных к шинам РУ с вращающимися машинами мощностью менее 3 МВт (менее 3 МВ-А), подходы которых на длине не менее 0,5 км выполнены на железобетонных или металлических опорах с сопротивлением заземления не более 5 Ом, должен быть установлен комплект РВ IV группы или соответствующих ОПН на расстоянии 100–150 м от ПС (электростанции). Сопротивление заземления защитных аппаратов должно быть не более 3 Ом. При этом защита подхода ВЛ тросом не требуется (п. 4.2.162).

Вопрос 156. Должны ли входить токопроводы в зоны защиты молниеотводов и сооружений ПС (электростанций) при применении открытых токопроводов для соединения генераторов (синхронных компенсаторов) с трансформаторами?

Ответ. Они должны входить в зону такой защиты. Место присоединения молниеотводов к заземляющему устройству ПС (электростанций) должно быть удалено от места присоединения к нему заземляемых элементов токопровода, считая по магистрали заземления, не менее чем на 20 м (п. 4.2.163).

Вопрос 157. Как должны быть защищены открытые токопроводы, если они не входят в зоны защиты молниеотводов ОРУ?

Ответ. В этом случае они должны быть защищены от прямых ударов молнии отдельно стоящими молниеотводами или тросами, подвешенными на отдельных опорах с защитным углом не более 20°. Заземление отдельно стоящих молниеотводов и тросовых опор должно выполняться обособленными заземлителями, не имеющими соединения с заземляющими устройствами опор токопроводов, или путем присоединения к заземляющему устройству РУ в точках, удаленных от места присоединения к нему заземляемых элементов токопровода на расстояние не менее 20 м.

Расстояние от отдельно стоящих молниеотводов (тросовых опор) до токоведущих или заземленных элементов токопровода по воздуху должно быть не менее 5 м. Расстояние в земле от обособленного зазем-лителя и подземной части молниеотвода до заземлителей и подземной части токопровода должно быть не менее 5 м (п. 4.2.163).

Вопрос 158. Какие защитные аппараты должны быть установлены для защиты генераторов от волн грозовых перенапряжений, набегающих по токопроводу, и от индуктированных перенапряжений?

Ответ. Должны быть установлены РВ I группы или ОПН и защитные емкости, значение которых на три фазы при номинальном напряжении генераторов должно составлять не менее:

при напряжении 6 кВ – 0,8 мкФ;

при 10 кВ – 0,5 мкФ;

при 13,8 – 20 кВ – 0,4 мкФ.

Защитные емкости не требуется устанавливать, если суммарная емкость генератора и кабельной сети на шинах генераторного напряжения имеет требуемое значение. При определении емкости кабельной сети в этом случае учитываются участки кабелей на длине до 750 м (п. 4.2.164).

Вопрос 159. Как должна быть выполнена защита токопровода от прямых ударов молнии, если РУ ПС присоединено открытыми токопроводами к РУ генераторного напряжения ТЭЦ, имеющей генераторы мощностью до 120 МВт?

Ответ. Защита должна быть выполнена так, как указано в ответе на вопрос 156 (п. 4.2.164).

Вопрос 160. К какому электрооборудованию допускается не выполнять защиту подходов от прямых ударов молнии при присоединении ВЛ или открытых токопроводов?

Ответ. Допускается не выполнять защиту подходов при присоединении:

1) к электродвигателям мощностью до 3 МВт;

2) к генераторам дизельных электростанций мощностью до 1 МВт, расположенных в районах с интенсивностью грозовой деятельности до 20 грозовых часов в году.

При этом требуется установка на подходе ВЛ двух комплектов РВ IV группы или соответствующих ОПН на расстояниях 150 (РВ2) и 250 м (РВ1) от шин ПС. Сопротивление заземления защитных аппаратов должно быть не более 3 Ом. Спуски заземления кратчайшим путем должны быть соединены с заземляющим устройством ПС или электростанции (п. 4.2.165).

Вопрос 161. Какой защитный аппарат должен быть установлен перед кабелем при наличии кабельной вставки любой длины?

Ответ. Непосредственно перед кабелем должен быть установлен РВ IV группы или соответствующий ОПН. Их заземляющий зажим должен быть кратчайшим путем присоединен к металлическим оболочкам кабеля и к заземлителю (п. 4.2.165).

Вопрос 162. Какие защитные аппараты должны быть установлены на шинах, питающих электродвигатели через кабельные вставки?

Ответ. Должны быть установлены РВ I группы или соответствующие ОПН и защитные емкости не менее 0,5 мкФ на фазу.

Вопрос 163. В каком случае установки РВ не требуется на подходах ВЛ или открытых токопроводов с железобетонными или металлическими опорами?

Ответ. Установки РВ не требуется, если сопротивление заземления каждой опоры подхода на длине не менее 250 м составляет не более 10 Ом (п. 4.2.165).

Защита от внутренних перенапряжений

Вопрос 164. С какой нейтралью должны работать электрические сети 3-35 кВ?

Ответ. Должны работать с изолированной, заземленной через резистор или дугогасящий реактор нейтралью (п. 4.2.166).

Вопрос 165. Какой должна быть степень несимметрии емкостей фаз относительно земли в электрических сетях 3-35 кВ с компенсацией емкостного тока однофазного замыкания на землю?

Ответ. Не должна превышать 0,75 %. Выравнивание емкостей фаз относительно земли должно осуществляться транспозицией проводов и распределением конденсаторов высокочастотной связи (п. 4.2.166).

Вопрос 166. Где могут устанавливаться дугогасящие реакторы?

Ответ. Могут устанавливаться на всех ПС, кроме тупиковых, связанных с электрической сетью не менее чем двумя линиями электропередачи. Дугогасящие реакторы не допускается включать в нейтрали трансформаторов, присоединенных к шинам через предохранители. Мощность дугогасящих реакторов выбирается по значению полного емкостного тока замыкания на землю с учетом развития сети в ближайшие 10 лет (п. 4.2.166).

Вопрос 167. В каких сетях требуется, а в каких не требуется принимать меры для предотвращения феррорезонансных процессов и самопроизвольного смещения нейтрали?

Ответ. Требуется принимать такие меры в электрических сетях 3-35 кВ.

В электрических сетях 3-35 кВ, в которых имеются генераторы (синхронные компенсаторы) с непосредственным водяным охлаждением обмотки статора, вследствие значительной активной проводимости изоляции генератора на землю защита от феррорезонансных процессов не требуется (п. 4.2.167).

Вопрос 168. С помощью каких защитных аппаратов должны быть защищены обмотки трансформаторов (автотрансформаторов) от коммутационных перенапряжений?

Ответ. Должны быть защищены с помощью РВ или ОПН, установленными в соответствии с требованиями, изложенными в ответе на вопрос 141 (п. 4.2.168).

Вопрос 169. Какие защитные аппараты следует применять с целью ограничения опасных для оборудования коммутационных перенапряжений?

Ответ. Следует применять комбинированные РВ или ОПН, выключатели с предвключаемыми резисторами, электромагнитные трансформаторы напряжения или другие средства, а также сочетания их с мероприятиями по ограничению длительных повышений напряжения (установка шунтирующих и компенсационных реакторов, схемные мероприятия, системной и противоаварийной автоматики, в частности, автоматики от повышения напряжения).

Коммутационные перенапряжения на шинах ПС 330, 500 и 750 кВ должны быть ограничены в зависимости от уровня изоляции оборудования (п. 4.2.170).

Вопрос 170. Какие технические решения должны предусматриваться для РУ 110–500 кВ?

Ответ. Должны предусматриваться технические решения, исключающие появление феррорезонансных перенапряжений, возникающих при последовательных включениях электромагнитных трансформаторов напряжения и емкостных делителей напряжения выключателей.

К этим решениям относится, в частности:

применение выключателей без емкостных делителей напряжения; применение вместо электромагнитных трансформаторов емкостных;

применения антирезонансных трансформаторов напряжения; увеличение в 1,5–2 раза емкости ошиновки РУ путем установки на шинах дополнительных конденсаторов, например, связи (п. 4.2.171).

Пневматическое хозяйство

Вопрос 171. Для чего предназначена и что представляет собой установка сжатого воздуха?

Ответ. Данная установка, состоящая из стационарной компрессорной и воздухораспределительной сети, предназначена для снабжения сжатым воздухом коммутационных аппаратов (воздушных выключателей, пневматических приводов к выключателям, разъединителям) РУ электрических станций и ПС (п. 4.2.172).

Вопрос 172. Как осуществляется получение в компрессорной установке осушенного воздуха?

Ответ. Осуществляется применением термодинамического способа осушки воздуха, для чего предусматриваются две ступени давления:

компрессорное (повышенное) – для компрессоров и воздухосборников-аккумуляторов сжатого воздуха, выбираемое из условия обеспечения требуемой относительной влажности воздуха в коммутационных аппаратах;

рабочее (номинальное) – для воздухораспределительной сети, в соответствии с номинальным давлением воздуха коммутационных аппаратов.

Системы компрессорного и рабочего давления должны быть связаны между собой перепускными клапанами (п. 4.2.173).

Вопрос 173. Какой способ допускается применить дополнительно для снабжения сжатым воздухом с требуемой температурой точки росы выключателей?

Ответ. Допускается дополнительно применять физико-химический (абсорбционный) способ осушки воздуха. При этом число блоков очистки воздуха должно быть не менее двух (п. 4.2.173).

Вопрос 174. Какой должна быть выбрана производительность рабочих компрессоров?

Ответ. Должна быть выбрана такой, чтобы обеспечить:

1) в установках с компрессорами давлением до 10 МПа:

0,5 ч непрерывной работы с 2-часовой паузой;

восстановление давления в воздухосборниках, сниженного на вентилирование воздушных выключателей и на утечки всей системы, за 2 ч, пока компрессоры не работают, – в течение 0,5 ч;

2) в установках с компрессорами давлением 23 МПа:

1,5 ч непрерывной работы с 2-часовой паузой;

восстановление давления в воздухосборниках (условия аналогичны изложенным в п.1) – в течение 1,5 ч.

При любом количестве рабочих компрессоров, исходя из условий надежности воздухообеспечения коммутационных аппаратов, должны быть предусмотрены один или два резервных в зависимости от местных условий.

Указанное не распространяется на ПС с одним коммутационным аппаратом, имеющим пневмопривод, где должны устанавливаться два компрессора, один из которых резервный (п. 4.2.174).

Вопрос 175. Что должна обеспечивать емкость воздухосборников?

Ответ. Должна обеспечивать покрытие суммарного расхода воздуха (при неработающих компрессорах):

в рабочем режиме – на вентилирование воздушных выключателей и на утечки все системы за 2 ч, пока компрессоры не работают.

При этом остаточное давление в воздухосборниках должно быть таким, чтобы обеспечивалось допустимое влагосодержание воздуха в коммутационных аппаратах;

в аварийном режиме – на восстановление давления в резервуарах воздушных выключателей (до наименьшего допустимого значения по условиям работы выключателей) при одновременном отключении наибольшего числа выключателей, возможного по режиму работы электроустановок с учетом действия релейной защиты и автоматики. При этом наименьшее давление сжатого воздуха в воздухосборниках должно быть выше номинального давления сжатого воздуха в аппаратах:

на 30 % – в установках с компрессорами давлением до 10 МПа;

на 80 % – в установках с компрессорами давлением 23 МПа (п. 4.2.175).

Вопрос 176. Для каких значений давлений коммутационных аппаратов РУ должна выполняться воздухораспределительная сеть?

Ответ. Должна выполняться для каждого значения номинального давления коммутационных аппаратов РУ, питающаяся не менее чем двумя перепускными клапанами от компрессорной установки (п. 4.2.177).

Вопрос 177. Что должна обеспечивать пропускная способность перепускных клапанов и воздухопроводов распределительной сети?

Ответ. Должна обеспечивать восстановление давления воздуха (до наименьшего допустимого значения по условиям работы выключателей) в резервуаре выключателя, который может отключаться в цикле неуспешного АПВ (в том числе при наличии двукратного АПВ).

Перепускной клапан в нормальном режиме, как правило, должен обеспечивать непрерывный перепуск небольшого количества воздуха для покрытия расхода на утечки и вентилирование в системе после клапана (п. 4.2.178).

Вопрос 178. Каковы требования Правил к управлению автоматикой включения и отключения перепускных клапанов?

Ответ. Такое управление необходимо осуществлять независимо от режима работы компрессоров. Управление электромагнитными приводами перепускных клапанов следует производить электроконтактными манометрами, устанавливаемыми в помещении компрессорной установки (п. 4.2.179).

Вопрос 179. Должен ли быть постоянный дежурный персонал при работе компрессорной установки?

Ответ. Компрессорная установка, за исключением блока очистки воздуха, должна быть автоматизирована и работать без постоянного дежурного персонала (п. 4.2.180).

Вопрос 180. Какие функции управления компрессорной установкой должны быть предусмотрены в схеме управления?

Ответ. Должны быть предусмотрены:

автоматический запуск и останов рабочих и резервных компрессоров, поддерживающих в воздухосборниках и в резервуарах выключателей давление в установленных пределах;

автоматическая продувка (удаление влаги и масла) водомаслоотделителей;

автоматическое управление перепускными клапанами; защита компрессорных агрегатов при нарушениях нормального режима работы.

Установка сжатого воздуха должна быть оборудована сигнализацией, действующей при нарушениях нормальной ее работы (п. 4.2.180).

Вопрос 181. В каких местах должны устанавливаться воздухосборники?

Ответ. Должны устанавливаться на открытом воздухе на расстоянии не менее 2 м от стены компрессорной, желательно с теневой стороны. Специальный навес над ними (для защиты от солнечной радиации) не требуется. Допускается установка воздухосборников в отдельном помещении того здания, в котором размещается ЗРУ с воздушными выключателями (п. 4.2.183).

Вопрос 182. Какая должна поддерживаться температура в помещении компрессорной установки для нормальной работы компрессоров?

Ответ. Должна поддерживаться температура не ниже +10 °C и не выше +40 °C, для чего должны быть предусмотрены отопление и приточно-вытяжная механическая вентиляция (п. 4.2.185).

Вопрос 183. Какой должна выполняться воздухораспределительная сеть?

Ответ. Должна, как правило, выполняться кольцевой, разделенной на участки при помощи запорных вентилей.

Питание воздухопроводной сети должно осуществляться двумя магистралями от компрессорной установки (п. 4.2.186).

Вопрос 184. Какие устройства должны быть установлены для защиты воздухораспределительной сети давлением 2,0 МПа компрессорной установки до 10 МПа?

Ответ. В ней должны быть установлены предохранительные клапаны, срабатывающие при превышении давления в обеих нитках питающей магистрали воздухораспределительной сети (п. 4.2.187).

Вопрос 185. В каких местах устанавливаются линейные водоотделители?

Ответ. Устанавливаются в обеих нитках питающей магистрали воздухораспределительной сети давлением 2,0 МПа компрессорной установки до 10 МПа. Линейный водоотделитель должен иметь спускной вентиль и штуцеры с фланцами для присоединения подводящего и отводящего воздухопроводов (п. 4.2.188).

Вопрос 186. Как может выполняться прокладка воздухопроводов распределительной сети?

Ответ. Может выполняться открыто по конструкциям и стойкам под оборудование, в кабельных туннелях, каналах и лотках совместно с кабелями, а в закрытых помещениях – также по стенам и потолкам (п. 4.2.189).

Вопрос 187. С каким уклоном следует прокладывать воздухопроводы?

Ответ. Следует прокладывать с уклоном не менее 0,3 % с установкой в нижних точках спускных вентилей для продувки сети. Ответвления к аппаратам следует прокладывать с уклоном не менее 0,3 % в направлении главной магистрали (п. 4.2.190).

Вопрос 188. Что должно быть предусмотрено в воздухопроводной распределительной сети для компенсации температурных деформаций?

Ответ. Должны быть предусмотрены компенсаторы, выполняемые из труб того же диаметра. Конструкция компенсаторов определяется проектной организацией (п. 4.2.191).

Вопрос 189. Из каких труб должны выполняться воздухопроводы компрессорной установки, распределительной сети и ответвления к шкафам управления?

Ответ. Должны выполняться из стальных бесшовных труб, причем на давление 23 МПа из нержавеющей стали; воздухопроводы от шкафов управления к резервуарам воздушных выключателей – из медных труб, допускается применение бесшовных труб из коррозионно-стойкой стали. Воздухопроводы между шкафами и пневматическими приводами разъединителей – из стальных труб.

Воздухопроводы компрессорного давления, расположенные вне помещения компрессорной установки до воздухосборников и в пределах стены, через которую они проходят, должны быть покрыты теплоизоляцией (п. 4.2.192).

Вопрос 190. Как должны соединяться стальные воздухопроводы?

Ответ. Должны соединяться сваркой встык; соединения с арматурой – фланцевые.

Для труб с внутренним диаметром 6–8 мм допускается фланцевое соединение или соединение при помощи ниппелей (п. 4.2.193).

Вопрос 191. Каковы требования Правил к покрытию поверхностей воздухосборников и линейных водоотделителей?

Ответ. Их внутренние поверхности должны иметь антикоррозийное покрытие (п.4.2.194).

Наружные поверхности воздухосборников и линейных водоотделителей, устанавливаемых на открытом воздухе, должны быть окрашены устойчивой краской светлого тона (п. 4.2.195).

Масляное хозяйство

Вопрос 192. Какие масляные хозяйства предусматриваются на электростанциях, ПС 500 кВ и выше независимо от мощности установленных трансформаторов и ПС 330 кВ с трансформаторами мощностью 200 МВ-А и более?

Ответ. Предусматриваются масляные хозяйства, состоящие из склада масла и мастерской маслохозяйства с оборудованием для обработки и анализа масла.

Склады масла таких маслохозяйств на ПС должны иметь три резервуара изоляционного масла.

Емкость каждого резервуара должна быть не менее емкости одного наиболее крупного трансформатора с запасом 10 % (п. 4.2.198).

Вопрос 193. Каковы требования Правил к оснащению мастерской маслохозяйства?

Ответ. В зависимости от оснащенности энергосистемы передвижными установками по обработке масла и транспортных связей между ПС и централизованным маслохозяйством энергосистемы мастерская маслохозяйства может оснащаться не всеми стационарными установками по обработке масла или совсем не сооружаться. В последнем случае необходимо предусматривать аппаратную маслохозяйства с коллектором для присоединения передвижных маслообрабатывающих установок изоляционного масла (п. 4.2.198).

Вопрос 194. Сколько стационарных резервуаров турбинного масла должны сооружаться на ПС синхронными компенсаторами?

Ответ. Должны сооружаться два стационарных резервуара турбинного масла вне зависимости от количества и объема резервуаров изоляционного масла. Системы турбинного и изоляционного масла должны быть независимыми.

Объем каждого резервуара должен быть не менее 110 % объема масляной системы наибольшего синхронного компенсатора, устанавливаемого на данной подстанции (п. 4.2.199).

Вопрос 195. Какими должны быть расстояния от резервуаров открытых складов масла?

Ответ. Должно быть не менее:

1) до зданий и сооружений электростанций и ПС (в том числе до трансформаторной мастерской):

12 м – для складов общей емкостью до 100 т масла;

18 м – для складов более 100 т масла;

2) до жилых и общественных зданий – на 25 % больше расстояний, указанных в п.1;

3) до аппаратной маслохозяйства – 8 м;

4) до складов баллонов водорода – 20 м;

5) до внешней ограды ПС:

6,5 м – при устройстве охранной периметральной сигнализации;

4 м – в остальных случаях (п. 4.2.202).

Установка силовых трансформаторов и реакторов

Вопрос 196. На установку какого электрооборудования распространяются требования настоящего подраздела Правил?

Ответ. Распространяются на стационарную установку в помещениях и на открытом воздухе силовых трансформаторов (автотрансформаторов), регулировочных трансформаторов и маслонаполненных реакторов с высшим напряжением 3 кВ и выше и не распространяются на электроустановки специального назначения (п. 4.2.203).

Вопрос 197. На каких устройствах следует устанавливать трансформаторы на подстанциях, имеющих стационарные устройства для ремонта трансформаторов (башни) и рельсовые пути перекатки, а также на подстанциях с размещением трансформаторов в закрытых помещениях?

Ответ. Следует устанавливать на каретках (катках).

Сейсмостойкие трансформаторы устанавливаются непосредственно на фундамент с креплением их к закладным элементам фундамента для предотвращения их смещений в горизонтальном и вертикальном направлениях.

На фундаментах трансформаторов должны быть предусмотрены места для установки домкратов (п. 4.2.206).

Вопрос 198. Как должна располагаться конструкция при установке расширителя?

Ответ. При установке расширителя на отдельной конструкции она должна располагаться таким образом, чтобы не препятствовать выкатке трансформатора с фундамента.

В этом случае газовое реле должно располагаться вблизи трансформатора в пределах удобного и безопасного обслуживания со стационарной лестницы. Для установки расширителя можно использовать портал ячейки трансформатора (п. 4.2.208).

Вопрос 199. Какая мера допускается для защиты оборудования от возможного выброса масла трансформатора?

Ответ. Допускается установка заградительного щита между трансформатором и оборудованием (п. 4.2.209).

Вопрос 200. Что следует предусмотреть вдоль путей перекатки, а также у фундаментов трансформаторов массой более 20 т?

Ответ. Должны быть предусмотрены анкеры, позволяющие закреплять за них лебедки, направляющие блоки, полиспасты, используемые при перекатке трансформаторов в обоих направлениях. В местах изменения направления движения должны быть предусмотрены места для установки домкратов (п. 4.2.210).

Вопрос 201. Какими должны быть расстояния в свету между открыто установленными трансформаторами?

Ответ. Эти расстояния определяются технологическими требованиями и должны быть не менее 1,25 м (п. 4.2.211).

Вопрос 202. При каких расстояниях между открыто установленными трансформаторами напряжением 110 кВ и выше единичной мощностью 63 MB-А и более должны предусматриваться разделительные перегородки?

Ответ. Должны предусматриваться:

при расстояниях менее 15 м между трансформаторами (реакторами), а также между ними и трансформаторами любой мощности, включая регулировочные и собственных нужд;

при расстояниях менее 25 м между трансформаторами, установленными вдоль наружных стен зданий электростанции на расстоянии от стен менее 40 м.

Разделительные перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее 1,5 ч, ширину – не менее ширины маслоприемника и высоту – не менее высоты вводов высшего напряжения более высокого трансформатора.

Указанные расстояния принимаются до наиболее выступающих частей трансформаторов (п. 4.2.212).

Вопрос 203. Какие трансформаторы оснащаются автоматическими установками пожаротушения?

Ответ. Оснащаются:

трансформаторы напряжением 500–750 кВ независимо от мощности, а напряжением 220–330 кВ мощностью 250 MB-А и более;

трансформаторы напряжением 110 кВ и выше мощностью 63 МВ-А и более, устанавливаемые в камерах подстанций и у зданий ГЭС;

трансформаторы напряжением 110 кВ и выше любой мощности, устанавливаемые в подземном здании ГЭС и ГАЭС (п. 4.2.214).

Вопрос 204. Каковы требования Правил к установке масляных трансформаторов, размещаемых внутри помещений?

Ответ. Каждый масляный трансформатор следует устанавливать в отдельной камере (исключение в ответе на вопрос 86), расположенной на первом этаже. Допускается установка масляных трансформаторов на втором этаже, а также ниже уровня пола первого этажа на 1 м в незатопляемых зонах при условии обеспечения возможности транспортирования наружу и удаления масла в аварийных случаях в соответствии с требованиями, приведенными в ответе на вопрос 90, как для трансформаторов с объемом масла более 600 кг.

Допускается установка в общей камере двух масляных трансформаторов с объемом масла до 3 т каждый, имеющих общее назначение, управление, защиту и рассматриваемых как один агрегат (п. 4.2.216).

Вопрос 205. Какими должны быть расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м от пола для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений?

Ответ. Должны быть:

до задней и боковых стен – не менее 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ-А и 0,6 м – для трансформаторов большей мощности;

со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее:

0,6 м – для трансформаторов мощностью 0,63 МВ-А;

0,8 м – для трансформаторов до 1,6 МВ-А;

1 м – для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ-А (п. 4.2.217).

Вопрос 206. Какой уклон должен иметь пол камер масляных трансформаторов?

Ответ. Должен иметь 2 %-ный уклон в сторону маслоприемника (п. 4.2.218).

Вопрос 207. Какие выходы из камер должна иметь каждая камера масляных трансформаторов?

Ответ. Каждая камера должна иметь отдельный выход наружу или в смежное помещение категорий Г или Д (п. 4.2.220).

Вопрос 208. В каком случае не допускается выкатка трансформаторов мощностью 0,25 МВ-А и более из камер?

Ответ. Выкатка не допускается из камер во внутренние проезды шириной менее 5 м между зданиями. Это требование не распространяется на камеры, выходящие в проходы и проезды внутри производственных помещений (п. 4.2.221).

Вопрос 209. Каким должно быть приемлемое расположение вентиляционных шахт и проемов?

Ответ. Они должны быть расположены таким образом, чтобы в случае образования или попадания в них влаги, она не могла стекать на трансформаторы, либо должны быть применены меры для защиты трансформатора от попадания влаги из шахты.

Вентиляционные проемы должны быть закрыты сетками с размером ячейки не более 1x1 см и защищены от попадания через них дождя и снега (п. 4.2.222).

Вопрос 210. Каковы требования Правил к расположению вытяжных шахт камер масляных трансформаторов?

Ответ. Для таких шахт масляных трансформаторов, пристроенных к зданиям, имеющих кровлю из горючего материала, расстояния от стен здания должны быть не менее 1,5 м или же конструкции кровли из горючего материала должны быть защищены парапетом из негорючего материала высотой не менее 0,6 м. Вывод шахт выше кровли здания в этом случае необязателен. Отверстия вытяжных шахт не должны располагаться против оконных проемов зданий.

Если над дверью или выходным вентиляционным отверстием камеры трансформатора имеется окно, то под ним следует устраивать козырек из негорючего материала с вылетом не менее 0,7 м. Длина козырька должна быть более ширины окна не менее чем на 0,8 м в каждую сторону (п. 4.2.223).

Вопрос 211. Какой должна быть температура в помещении, в котором должны располагаться охладительные колонки, адсорберы и другое оборудование, устанавливаемое в системе охлаждения Ц?

Ответ. Должна быть не ниже +5 °C.

При этом должна быть обеспечена возможность замены адсорбента на месте (п. 4.2.227).

Вопрос 212. Из какого материала должны выполняться внешние маслопроводы систем охлаждения ДЦ и Ц?

Ответ. Должны выполняться из нержавеющей стали или материалов, устойчивых против коррозии (п. 4.2.228).

Вопрос 213. Как могут размещаться групповые охладительные установки?

Ответ. Могут размещаться как непосредственно на фундаменте, так и на рельсах, уложенных на фундамент, если предусматривается выкатка этих установок на своих катках (п. 4.2.229).

Вопрос 214. Где должны устанавливаться шкафы управления электродвигателями системы охлаждения ДЦ, НДЦ и Ц?

Ответ. Должны устанавливаться за пределами маслоприемника. Допускается навешивание шкафа управления системой охлаждения Д на бак трансформатора, если шкаф рассчитан на работу в условиях вибрации, создаваемой трансформатором (п. 4.2.230).

Вопрос 215. Каким устройством сигнализации должны быть снабжены трансформаторы с принудительной системой охлаждения?

Ответ. Должны быть снабжены сигнализацией о прекращении циркуляции масла, охлаждающей воды или останове вентилятора дутья, а также об автоматическом включении или отключении резервного охладителя или резервного источника питания (п. 4.2.231).

Вопрос 216. В каком месте следует предусматривать планово-предупредительный ремонт трансформаторов на подстанциях?

Ответ. Следует предусматривать на месте их установки с помощью автокранов или (и) инвентарных устройств. При этом рядом с каждым трансформатором должна быть предусмотрена площадка, рассчитанная на размещение элементов, снятых с ремонтируемого трансформатора, такелажной оснастки и оборудования, необходимого для ремонтных работ.

В стесненных условиях ПС допускается предусматривать одну ремонтную площадку с сооружением к ней путей перекатки.

На ПС, расположенных в удаленных и труднодоступных районах, следует предусматривать совмещенные порталы (п. 4.2.223).

Вопрос 217. Какая должна быть обеспечена возможность доставки трансформатора к месту ремонта при открытой установке трансформаторов вдоль машинного зала электростанции?

Ответ. Должна быть обеспечена возможность перекатки трансформатора к месту ремонта без разборки трансформатора, снятия вводов и разборки поддерживающих конструкций токопроводов, порталов, шинных мостов и т. п. (п. 4.2.234).

Вопрос 218. При наличии каких условий должны предусматриваться продольные пути перекатки трансформаторов на подстанциях?

Ответ. Должны предусматриваться:

при наличии подъездной железной дороги;

при наличии башни для ремонта трансформаторов;

при аварийном вводе в работу резервной фазы автотрансформатора методом перекатки, если это обосновано в сравнении с другими способами (п. 4.2.236).

Принятые сокращения

АПВ – автоматическое повторное включение

РУ – распределительное устройство

ОРУ – открытое распределительное устройство

ЗРУ – закрытое распределительное устройство

КРУ – комплектное распределительное устройство

КРУН – комплектное распределительное устройство для наружной установки

КРУЭ – комплектное распределительное устройство элегазовое

НКУ – низковольтное комплектное устройство

ПС – трансформаторная подстанция

КТП – комплектная трансформаторная подстанция

СТП – столбовая трансформаторная подстанция

МТП – мачтовая трансформаторная подстанция

ССП – сетевой секционирующий пункт

КСО – камера сборная одностороннего обслуживания

ОПН – ограничитель перенапряжений

ИП – искровой промежуток

РВ – разрядник вентильный

РТ – разрядник трубчатый

ВЛ – воздушная линия электропередачи

ЭП – электрическое поле

МП – магнитное поле

Примечания

1

Здесь и далее в каждом ответе указан соответствующий пункт Правил.

Content

Валентин Красник
Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний

Глава 4.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ДО 1,5 КВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Область применения

Общие требования

Установка приборов и аппаратов

Шины, провода, кабели

Конструкция распределительных устройств

Установка распределительных устройств в электропомещениях

Установка распределительных устройств в производственных помещениях

Установка распределительных устройств на открытом воздухе

Глава 4.2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КВ

Область применения, определения

Общие требования

Открытые распределительные устройства

Биологическая защита от воздействия электрических и магнитных полей

Закрытые распределительные устройства и подстанции

Внутрицеховые распределительные устройства и трансформаторные подстанции

Комплектные, столбовые, мачтовые трансформаторные подстанции и сетевые секционирующие пункты

Защита от грозовых перенапряжений

Защита вращающихся электрических машин от грозовых перенапряжений

Защита от внутренних перенапряжений

Пневматическое хозяйство

Масляное хозяйство

Установка силовых трансформаторов и реакторов

Принятые сокращения

Примечания