Валентин Красник

Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний. Разделы 1, 6, 7

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1. Общая часть

Область применения, определения

Вопрос 1. На какие электроустановки распространяются ПУЭ?

Ответ. Распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разделе 7 настоящих Правил.

Вопрос 2. Для каких электроустановок рекомендуется применять требования ПУЭ?

Ответ. Рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности, которые распространяются на действующие электроустановки.

Вопрос 3. Как распространяются требования ПУЭ по отношению к реконструируемым электроустановкам?

Ответ. Распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.

Вопрос 4. Что из себя представляет электроустановка?

Ответ. Представляет совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

Вопрос 5. Какие электроустановки являются открытыми или наружными?

Ответ. Являются электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий. Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т. п., рассматриваются как наружные.

Вопрос 6. Какие электроустановки являются закрытыми или внутренними?

Ответ. Являются электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий.

Вопрос 7. Что относится к электропомещениям?

Ответ. Относятся помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

Вопрос 8. Какие помещения являются сухими помещениями?

Ответ. Являются помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %. При отсутствии в таких помещениях условий, характеризующих пыльные помещения и помещения с химически активной или органической средой, они называются нормальными.

Вопрос 9. Какие помещения являются влажными помещениями?

Ответ. Являются помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.

Вопрос 10. Какие помещения являются сырыми помещениями?

Ответ. Являются помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %.

Вопрос 11. Какие помещения являются особо сырыми помещениями?

Ответ. Являются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).

Вопрос 12. Какие помещения являются жаркими помещениями?

Ответ. Являются помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35 °C (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).

Вопрос 13. Какие помещения являются пыльными помещениями?

Ответ. Являются помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин и аппаратов и т. п.

Вопрос 14. На какие помещения разделяются пыльные помещения?

Ответ. Разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.

Вопрос 15. Какие помещения являются помещениями с химически активной или органической средой?

Ответ. Являются помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.

Вопрос 16. Как различаются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?

Ответ. Различаются помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения и территория открытых электроустановок.

Вопрос 17. Какие помещения относятся к помещениям без повышенной опасности?

Ответ. Относятся помещения, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. ответы на вопросы 18 и 19).

Вопрос 18. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью?

Ответ. Относятся помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

сырость или токопроводящая пыль;

токопроводящие полы;

высокая температура;

возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.

Вопрос 19. Какие помещения относятся к особо опасным помещениям?

Ответ. Относятся помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

особая сырость;

химически активная или органическая среда;

одновременно два или более условий повышенной опасности.

Вопрос 20. К каким помещениям в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается территория открытых электроустановок?

Ответ. Приравнивается к особо опасным помещениям.

Вопрос 21. Какой персонал относится к квалифицированному обслуживающему персоналу?

Ответ. Относятся специально подготовленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющие группу по электробезопасности, предусмотренную действующими Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Вопрос 22. Какое значение параметра является номинальным?

Ответ. Является значение, указанное изготовителем электротехнического устройства.

Общие указания по устройству электроустановок

Вопрос 23. Какие требования ПУЭ при проектировании и выборе схем, компоновок и конструкций электроустановок?

Ответ. Должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энергоресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

Вопрос 24. Что необходимо обеспечивать в электроустановках?

Ответ. Необходимо обеспечивать возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам: простоту и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировку, расцветку.

Вопрос 25. Какие буквенное и цветовое обозначения должны иметь проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в том числе шины?

Ответ. Должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

Вопрос 26. Как обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники?

Ответ. Обозначаются буквой N и голубым цветом.

Вопрос 27. Какое обозначение должны иметь совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники?

Ответ. Должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

Вопрос 28. Как должны быть обозначены шины?

Ответ. Должны быть обозначены:

при переменном трехфазном токе: шины фазы А – желтым, фазы В – зеленым, фазы С – красным цветом;

при переменном однофазном токе: шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, – красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, – желтым цветом;

при постоянном токе: положительная шина (+) – красным цветом, отрицательная (-) – синим и нулевая рабочая М – голубым цветом.

Вопрос 29. Как обозначаются шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы?

Ответ. Обозначаются как соответствующие шины трехфазного тока.

Вопрос 30. Какие условия необходимо соблюдать при расположении шин «плашмя» или на «ребро» в РУ (кроме комплектных сборных ячеек одностороннего обслуживания (КСО) и комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-10 кВ, а также панелей 0,4–0,69 кВ заводского исполнения)?

Ответ. Необходимо соблюдать следующие условия:

1. В РУ 6-220 кВ при переменном трехфазном токе сборные и обходные шины, а также все виды секционных шин должны располагаться:

а) при горизонтальном расположении:

одна под другой сверху вниз А-В-С;

одна за другой, наклонно или треугольником: наиболее удаленная шина А, средняя – В, ближайшая к коридору обслуживания – С;

б) при вертикальном расположении (в одной плоскости или треугольником):

слева направо А-В-С или наиболее удаленная шина А, средняя – В, ближайшая к коридору обслуживания – С;

в) ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из кори-

дора обслуживания (при наличии трех коридоров – из центрального):

при горизонтальном расположении: слева направо А-В-С; при вертикальном расположении (в одной плоскости или треугольником): сверху вниз А-В-С.

2. В пяти– и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках до 1 кВ расположение шин должно быть следующим:

при горизонтальном расположении:

одна под другой: сверху вниз А-В-С-N-PE (PEN);

одна за другой: наиболее удаленная шина А, затем фазы В-С-N, ближайшая к коридору обслуживания – РЕ (PEN);

при вертикальном расположении: слева направо А-В-С-N-PE (PEN) или наиболее удаленная шина А, затем фазы В-С-N, ближайшая к коридору обслуживания – PE (PEN);

ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания:

при горизонтальном расположении: слева направо А-В-С-N-PE (PEN);

при вертикальном расположении: А-В-С-N-PE (PEN) сверху вниз.

3. При постоянном токе шины должны располагаться:

сборные шины при вертикальном расположении: верхняя М,

средняя (-), нижняя (+);

сборные шины при горизонтальном расположении: наиболее удаленная М, средняя (-) и ближайшая (+), если смотреть на шины из коридора обслуживания;

ответвления от сборных шин: левая шина М, средняя (-), правая (+), если смотреть на шины из коридора обслуживания.

Вопрос 31. Как разделяются электроустановки по условиям электробезопасности?

Ответ. Разделяются на электроустановки до 1 кВ и электроустановки выше 1 кВ (по действующему значению напряжения).

Вопрос 32. Какие мероприятия необходимы для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и посторонних лиц?

Ответ. Необходимы выполнения мер защиты, предусмотренных в 1.7 настоящих Правил, и следующих мероприятий:

соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей;

применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;

применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;

применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до допустимых значений;

использование средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия электрического и магнитного полей в электроустановках, в которых их напряженность превышает допустимые нормы.

Вопрос 33. Какие требования предъявляются к ограждающим и закрывающим устройствам?

Ответ. Должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.

Все ограждающие и закрывающие устройства должны быть механически прочными. При напряжении выше 1 кВ толщина металлических ограждающих и закрывающих устройств должна быть не менее 1 мм.

Вопрос 34. Какие требования предъявляются к вновь сооруженным и реконструированным электроустановкам и установленному в них электрооборудованию?

Ответ. Должны быть подвергнуты приемо-сдаточным испытаниям.

Они вводятся в промышленную эксплуатацию только после приемки согласно действующим положениям.

1.2. Электроснабжение и электрические сети

Область применения, определения

Вопрос 35. На какие системы электроснабжения распространяются настоящие Правила?

Ответ. Распространяются на все системы электроснабжения. Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, кроме требований настоящих Правил, должны соответствовать также требованиям специальных правил.

Вопрос 36. Что представляет собой энергетическая система (энергосистема)?

Ответ. Представляет собой совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.

Вопрос 37. Что представляет собой электроэнергетическая система?

Ответ. Представляет собой электрическую часть энергосистемы и питающихся от нее приемников электрической энергии, объединенных общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

Вопрос 38. Что такое централизованное электроснабжение?

Ответ. Это электроснабжение потребителей электрической энергии от энергосистемы.

Вопрос 39. Что представляет собой электрическая сеть?

Ответ. Представляет собой совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, РУ, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.

Вопрос 40. Что относится к приемнику электрической энергии (электроприемнику)?

Ответ. Относятся аппарат, агрегат и др., предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

Вопрос 41. Что относится к потребителю электрической энергии?

Ответ. Относится электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории.

Вопрос 42. Что является нормальным режимом потребителя электрической энергии?

Ответ. Является режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы.

Вопрос 43. Что является послеаварийным режимом?

Ответ. Является режим, в котором находится потребитель электрической энергии в результате нарушения в системе его электроснабжения до установления нормального режима после локализации отказа.

Вопрос 44. Что представляет из себя независимый источник питания?

Ответ. Представляет источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.

Вопрос 45. Что относится к числу независимых источников питания?

Ответ. Относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:

каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;

секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

Общие требования

Вопрос 46. Какие вопросы должны рассматриваться при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок?

Ответ. Должны рассматриваться следующие вопросы:

перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжения;

обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей электрической энергии, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от их принадлежности;

ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу;

снижение потерь электрической энергии;

соответствие принимаемых решений условиям охраны окружающей среды.

Вопрос 47. Что следует учитывать при выборе независимых взаимно резервирующих источников питания, являющихся объектами энергосистемы?

Ответ. Следует учитывать вероятность одновременного зависимого кратковременного снижения или полного исчезновения напряжения на время действия релейной защиты и автоматики при повреждениях в электрической части энергосистемы, а также одновременного длительного исчезновения напряжения на этих источниках питания при тяжелых системных авариях.

Вопрос 48. При каких значениях емкостного тока замыкания на землю должна применяться компенсация этого тока в нормальных режимах?

Ответ. Должна применяться при значениях:

в сетях 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на ВЛ электропередачи, и во всех сетях 35 кВ – более 10 А;

в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на ВЛ электропередачи:

более 30 А при 3–6 кВ;

более 20 А при 10 кВ;

более 15 А при 15–20 кВ;

в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков генератор-трансформатор – более 5 А.

При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов.

Вопрос 49. Как должна быть выполнена нейтраль в сетях 110 кВ?

Ответ. Работа электрических сетей 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью.

Вопрос 50. Как должна быть выполнена нейтраль в сетях 220 кВ и выше?

Ответ. Электрические сети 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью.

Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения

Вопрос 51. Как разделяются электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения?

Ответ. Разделяются на следующие три категории:

электроприемники ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения;

электроприемники ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей;

электроприемники ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ – все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

Вопрос 52. Как должны обеспечиваться электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах?

Ответ. Должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории (бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров) должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

Вопрос 53. Как должны обеспечиваться электроэнергией электроприемники второй категории в нормальных режимах?

Ответ. Должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Вопрос 54. Как может выполняться электроснабжение для электроприемников третьей категории?

Ответ. Может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 сутки.

Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности

Вопрос 55. Какие требования предъявляются к устройствам регулирования напряжения?

Ответ. Должны обеспечивать поддержание напряжения на шинах 3-20 кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены распределительные сети, в пределах не ниже 105 % номинального в период наибольших нагрузок и не выше 100 % номинального в период наименьших нагрузок этих сетей. Отклонения от указанных уровней должны быть обоснованы.

Вопрос 56. По каким причинам производятся выбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях?

Ответ. Производятся из необходимости обеспечения пропускной способности сети в нормальных и послеаварийных режимах при поддержании необходимых уровней напряжения и запасов устойчивости.

1.3. Выбор электрических аппаратов и проводников

Область применения, общие требования

Вопрос 57. В чем состоит выбор электрических аппаратов по условиям продолжительных режимов?

Ответ. Состоит в подборе их номинального напряжения по уровню изоляции и номинального тока по допустимому нагреву.

Вопрос 58. В чем состоит выбор проводников по условиям продолжительных режимов?

Ответ. Состоит в подборе их сечения по нагреву, плотности тока и условиям короны.

Вопрос 59. По каким условиям проверяются электрические аппараты и проводники, выбранные по условиям продолжительных режимов?

Ответ. Проверяются по условиям короткого замыкания (см. 1.4). Проводники, кроме того, проверяются по падению напряжения на полной длине проводников.

Выбор электрических аппаратов по условиям продолжительных режимов и сечений проводников по нагреву в этих режимах

Вопрос 60. По каким показателям выбираются электрические аппараты?

Ответ. Выбираются по номинальному напряжению и номинальному току. При этом номинальное напряжение каждого аппарата должно соответствовать или быть больше (последнее не относится к ТН) наибольшего рабочего напряжения электроустановки.

Вопрос 61. По каким условиям выбираются токоведущие части аппаратов и проводники любого назначения?

Ответ. Выбираются по условию их предельно допустимого нагрева при продолжительных режимах, а также режимов в периоды ремонтов и возможного при этом неравномерного распределения токов между линиями, секциями шин и т. п. При этом за расчетный ток принимается получасовой максимум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети.

Вопрос 62. Какой ток принимается в качестве расчетного тока для выбора номинального тока аппаратов и сечения проводников по нагреву при повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей продолжительностью цикла до 10 мин и продолжительностью рабочего периода не более 4 мин)?

Ответ. Принимается ток, приведенный к эквивалентному продолжительному режиму. При этом:

для медных проводников сечением до 6 мм^2 и для алюминиевых проводников до 10 мм^2 расчетный ток принимается как для электроустановок с продолжительным режимом работы;

для медных проводников сечением более 6 мм^2 и для алюминиевых проводников более 10 мм^2 расчетный ток определяется умножением продолжительно допустимого тока на коэффициент

где Тп.в. – выраженная в относительных единицах продолжительность рабочего периода (продолжительность этого периода в долях продолжительности цикла).

Вопрос 63. По каким нормам определяются наибольшие допустимые токи при кратковременном режиме работы электроприемников с продолжительностью рабочего периода не более 4 мин и с перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды?

Ответ. Определяются по нормам повторно-кратковременного режима (см. ответ на вопрос 62).

Вопрос 64. По каким нормам определяются наибольшие допустимые токи при продолжительности рабочего периода более 4 мин и с перерывами между включениями недостаточной продолжительностью?

Ответ. Определяются как для электроустановок с продолжительным режимом работы.

Вопрос 65. Где приведены данные по допустимым кратковременным перегрузкам и продолжительно допустимым токам для кабелей напряжением до 10 кВ при различных условиях их прокладки в земле?

Ответ. Приведены в таблицах 1.3.1–1.3.6 настоящих Правил с соответствующими разъяснениями в пп. 1.3.7–1.3.15.

Вопрос 66. Где приведены данные по продолжительно допустимым токам для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией?

Ответ. Приведены в таблицах 1.3.7–1.3.19 настоящих Правил с соответствующими разъяснениями в пп. 1.3.16-1.3.17.

Вопрос 67. Где приведены данные по продолжительно допустимым токам для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией?

Ответ. Приведены в таблицах 1.3.20-1.3.29 настоящих Правил с соответствующими разъяснениями в пп. 1.3.18-1.3.22.

Вопрос 68. Где приведены данные по продолжительно допустимым токам для неизолированных проводов и шин?

Ответ. Приведены в таблицах 1.3.30-1.3.37 настоящих Правил с соответствующими разъяснениями в пп. 1.3.23-1.3.24.

Выбор сечения проводников по плотности тока

Вопрос 69. Как определяется целесообразное сечение S, мм^2 проводников электроустановок до 500 кВ (кроме установок, указанных в ответе на вопрос 72)?

Ответ. Определяется из соотношения

где I– расчетный ток в часы максимума нагрузки электроустановки,

Jэкн – значение плотности тока, А/мм^2, для заданных условий работы, выбираемое по табл. 1.3.1.

Сечение, полученное в результате указанного расчета, округляется до ближайшего стандартного сечения.

Таблица 1.3.1

Рекомендуемые значения плотности тока

Вопрос 70. Во сколько раз может быть увеличена плотность тока при выборе сечений проводников для электроснабжения n одинаковых, взаиморезервируемых электроприемников (например, насосов водоснабжения, преобразовательных агрегатов и т. д.), из которых m одновременно находятся в работе?

Ответ. Может быть увеличена против значений, приведенных в табл. 1.3.1, в kn раз, где

Вопрос 71. Как проверяется сечение проводов ЛЭП 6-20 кВ, выбранное с использованием приведенных в табл. 1.3.1 значений плотности тока?

Ответ. Проверяется по допустимому отклонению напряжения у приемников электроэнергии с учетам применяемых средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности.

Проверка проводников по условиям короны и радиопомех

Вопрос 72. В каких случаях проводники проверяются по условиям образования короны?

Ответ. Проверяются при напряжениях 35 кВ и выше с учетом среднегодовых значений плотности и температуры воздуха на высоте расположения данной электроустановки над уровнем моря, радиуса проводников, а также их коэффициента негладкости.

Вопрос 73. Каким принимается уровень радиопомех от короны на проводах?

Ответ. Принимается не более допустимых государственными стандартами значений.

1.4. Проверка электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания

Область применения, определения

Вопрос 74. Какие электрические аппараты и проводники считаются стойкими при КЗ?

Ответ. Считаются такие, которые при расчетных условиях КЗ выдерживают электродинамическое, термическое и иные воздействия токов КЗ, не подвергаясь разрушениям или деформациям, препятствующим их дальнейшей нормальной эксплуатации.

Вопрос 75. Какие условия КЗ являются расчетными для электрического аппарата или проводника?

Ответ. Являются наиболее тяжелые условия, в которых может оказаться электрический аппарат или проводник при КЗ. Расчетные условия включают в себя расчетную схему электроустановки, расчетный вид КЗ, расчетную точку КЗ и расчетную продолжительность КЗ.

Вопрос 76. Что представляют собой расчетная схема электроустановки и расчетный вид КЗ?

Ответ. Представляют собой электрическую схему электроустановки и вид КЗ, при которых имеют место расчетные условия КЗ для рассматриваемого электрического аппарата или проводника.

Общие требования

Вопрос 77. Какие аппараты и проводники проверяются по условиям КЗ в электроустановках выше 1 кВ (исключение см. в ответе на вопрос 79)?

Ответ. Проверяются следующие аппараты и проводники:

на ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ – электрические аппараты, токопроводы, жесткие шины, гибкие провода ВЛ, гибкие шины ОРУ и ЗРУ, вводы, герметичные кабельные проходки, кабельные муфты, а также опорные и несущие конструкции для проводников;

на ТЕРМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ – электрические аппараты, вводы, герметичные кабельные проходки, кабельные муфты, кабели (как жилы, так и экраны – при их наличии), токопроводы, защищенные провода, шины, а также провода ВЛ, оборудованных устройствами АПВ;

на КОММУТАЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ – электрические аппараты, предназначенные для отключения и включения электрических цепей;

на НЕВОЗГОРАЕМОСТЬ – кабели и изолированные проводники.

Вопрос 78. Какие аппараты и проводники проверяются по условиям КЗ в электроустановках до 1 кВ?

Ответ. Проверяются следующие аппараты и проводники:

на ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ – токопроводы,

ошиновка РУ и щитов, сборок и распределительных пунктов, а также коммутационные аппараты, установленные в РЩ, силовых сборках и силовых шкафах;

на ТЕРМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ – автоматические выключатели, самонесущие изолированные провода и кабели с бумажной и пластмассовой изоляцией, за исключением кабелей, защищенных автоматическими выключателями, если последние выбраны по условию обеспечения работы токовой отсечки при повреждении в конце защищаемой КЛ;

на КОММУТАЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ – предохранители и автоматические выключатели;

на НЕВОЗГОРАЕМОСТЬ – кабели и изолированные проводники.

Вопрос 79. Какие аппараты и проводники не проверяются в электроустановках выше 1 кВ по условиям КЗ?

Ответ. Не проверяются следующие аппараты и проводники:

на ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ – кабели, а также электрические аппараты и проводники, защищенные предохранителями с плавкими вставками на номинальный ток до 60 А;

на ТЕРМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ – электрические аппараты

и проводники, защищенные предохранителями, независимо от номинального тока и типа предохранителей, если их отключающая способность выбрана в соответствии с требованиями настоящих Правил и они способны отключать наименьший возможный аварийный ток в данной цепи, а также провода ВЛ, не оборудованных устройствами АПВ;

на ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКУЮ и ТЕРМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ:

а) проводники в цепях индивидуальных электроприемников, а также трансформаторов промышленных предприятий суммарной мощностью до 2,5 МВ-А и с высшим напряжением до 20 кВ, если соблюдены одновременно следующие условия:

в электрической или технологической части предусмотрена необходимая степень резервирования, причем последнее выполнено так, что отключение указанных электроприемников не вызывает нарушения технологического процесса;

повреждение проводника при КЗ не может вызвать взрыва или пожара;

возможна замена проводника без значительных затруднений;

б) проводники к отдельным распределительным пунктам (с общей установленной мощностью потребителей до 0,5 МВТ);

в) трансформаторы тока, установленные в цепях до 20 кВ силовых трансформаторов, электродвигателей или реактированных линий, если по условиям КЗ требуется такое завышение их коэффициентов трансформации, при котором не может быть обеспечен необходимый класс точности; при этом на стороне высшего напряжения силовых трансформаторов рекомендуется избегать применения ТТ, не отвечающих требованиям стойкости к току КЗ;

г) аппараты и шины цепей ТН при расположении их в отдельной камере.

Вопрос 80. Что не проверяется по условиям КЗ в электроустановках до 1 кВ?

Ответ. Не проверяются ТТ, а также аппараты и проводники вторичных цепей.

Вопрос 81. Какие виды КЗ в электроустановках принимаются в качестве расчетного вида?

Ответ. Принимаются следующие виды КЗ:

трехфазное КЗ – при проверке на электродинамическую стойкость электрических аппаратов и жестких шин с относящимися к ним поддерживающими и опорными конструкциями;

трехфазное КЗ, а на генераторном напряжении электростанций – трехфазное или двухфазное КЗ, в зависимости от того, какое из них приводит к большему термическому воздействию тока КЗ, – при проверке на термическую стойкость электрических аппаратов и проводников;

трехфазное или однофазное КЗ (в сетях с глухо или эффективно заземленной нейтралью), в зависимости от того, какое из них приводит к большему току КЗ в расчетный момент времени – при проверке электрических аппаратов на коммутационную способность;

двухфазное КЗ – при проверке гибких проводников ВЛ и гибких шин РУ на возможность сближения проводников разных фаз, опасного в отношении пробоя.

Вопрос 82. Какая точка на расчетной схеме электроустановки выбирается в качестве расчетной точки КЗ?

Ответ. Выбирается такая точка, при КЗ в которой электрические аппараты и проводники соответствующей цепи находятся в наиболее тяжелых условиях. Случаи одновременного замыкания на землю различных фаз в двух разных точках электроустановки допускается не учитывать.

Вопрос 83. Какое время принимается в качестве расчетной продолжительности КЗ при проверке электрических аппаратов и проводников на термическую стойкость?

Ответ. Принимается минимально возможное время воздействия тока КЗ, определяя его путем сложения времени действия основной защиты присоединения (с учетом действия АПВ), установленной у ближайшего к месту КЗ выключателя, и полного времени отключения этого выключателя. При наличии зоны нечувствительности у основной защиты (по току, напряжению, сопротивлению и т. д.) термическую стойкость аппаратов и проводников дополнительно проверяют, определяя расчетную продолжительность КЗ путем сложения времени действия защиты, реагирующей на повреждение в этой зоне, и полного времени отключения выключателя.

Вопрос 84. Какое время принимается в качестве расчетной продолжительности КЗ при проверке выключателей выше 1 кВ на отключающую способность?

Ответ. Принимается собственное время отключения выключателя с добавлением 0,01 с.

Вопрос 85. Какое время принимается в качестве расчетной продолжительности КЗ при проверке кабелей и других изолированных проводников на невозгораемость при КЗ?

Ответ. Определяется путем сложения времени действия резервной защиты, установленной у ближайшего к месту КЗ выключателя, и полного времени отключения выключателя.

Расчет токов короткого замыкания для проверки электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания

Вопрос 86. Какие условия принимаются при составлении расчетной схемы электроустановок и расчете токов КЗ с целью проверки электрических аппаратов и проводников по условиям КЗ и определения степени воздействия электродинамических сил на несущие конструкции?

Ответ. Принимаются следующие условия:

учету подлежат все источники, влияющие на ток КЗ, – синхронные генераторы и компенсаторы, синхронные и асинхронные двигатели. Влияние АД допустимо не учитывать при мощности электродвигателей до 100 кВт в единице, если они отделены от расчетной точки КЗ токоограничивающим реактором или силовым трансформатором, а также при любой мощности электродвигателей, если они отделены от расчетной точки КЗ двумя плечами сдвоенного реактора или двумя и более ступенями трансформации;

все источники, введенные в расчетную схему, работают одновременно, а к моменту возникновения КЗ имеют номинальную нагрузку и номинальное напряжение на выводах;

все синхронные машины имеют автоматическое регулирование напряжения и устройства для форсировки возбуждения;

ЭДС всех источников во время КЗ совпадают по фазе;

расчетное напряжение каждой ступени трансформации выбирается из следующего ряда средненоминальных напряжений: 0,23; 0,4; 0,525; 0,69; 1,0; 3,15; 6,3; 10,5; 13,8; 15,75; 18; 20; 24; 27; 37; 115; 154; 230; 340; 515; 770;1175 кВ;

короткое замыкание происходит в такой момент времени, при котором ударный ток КЗ оказывается наибольшим;

если вблизи расчетной точки КЗ имеются конденсаторные батареи, то они учитываются при определении ударного тока КЗ.

Вопрос 87. Что принимается в качестве расчетных сопротивлений при расчете периодической составляющей тока КЗ для любого момента времени в электроустановках выше 1 кВ?

Ответ. Принимаются индуктивные сопротивления электрических машин, силовых трансформаторов и автотрансформаторов, токоограничивающих реакторов, ВЛ и КЛ, а также токопроводов. Если в расчетную схему входят ВЛ с проводами малых сечений или стальными проводами, а также протяженные КЛ с кабелями малых сечений, учитываются и их активные сопротивления, если при этом суммарное эквивалентное активное сопротивление расчетной схемы относительно точки КЗ составляет больше 30 % суммарного эквивалентного индуктивного сопротивления.

Вопрос 88. Какие сопротивления учитываются при расчете токов КЗ в электроустановках до 1 кВ?

Ответ. Учитываются как индуктивные, так и активные сопротивления всех элементов цепи, а также переходные сопротивления контактных соединений. Допустимо пренебрегать сопротивлениями одного вида (активными или индуктивными), если при этом полное сопротивление цепи уменьшается не более чем на 10 %.

Проверка электрических аппаратов, изоляторов, проводников и несущих конструкций на электродинамическую стойкость при коротких замыканиях

Вопрос 89. Как проверяются элементы цепи, защищенной плавкими предохранителями или автоматическими выключателями с то-коограничивающим действием?

Ответ. Проверяются на электродинамическую стойкость по наибольшему мгновенному значению тока КЗ, пропускаемого предохранителями или выключателями (исключение см. ответ на вопрос 72).

Вопрос 90. Какой ток нормируется для электрических аппаратов?

Ответ. Нормируется предельный сквозной ток (наибольший пик и начальное действующее значение периодической составляющей) или ток электродинамической стойкости либо электродинамические усилия на головки изоляторов.

Вопрос 91. Какие напряжения нормируются для электрических проводников?

Ответ. Нормируются механические напряжения, зависящие от материала проводников.

Вопрос 92. Как рассчитываются электродинамические силы, действующие на жесткие шины и передающиеся последними на изоляторы и поддерживающие жесткие конструкции?

Ответ. Рассчитываются по ударному току трехфазного КЗ с учетом взаимного расположения проводников разных фаз, сдвига по фазе токов разных фаз, и без учета механических колебаний шинной конструкции.

Вопрос 93. Как дополнительно проверяется жесткая ошиновка электроустановок 35 кВ и выше, оборудованных устройствами АПВ?

Ответ. Дополнительно проверяется на электродинамическую стойкость при неуспешных повторных включениях.

Вопрос 94. Какие показатели являются расчетными при проверке гибких проводников ВЛ и гибких шин РУ на электродинамическую стойкость при КЗ?

Ответ. Являются максимальное тяжение в проводниках и максимальное отклонение (смещение) проводников. Последнее не должно превышать значений, при которых сближение проводников разных фаз опасно в отношении пробоя.

Вопрос 95. В каких случаях проверку на сближение можно не производить?

Ответ. Можно не производить, если выполняется условие:

где Iп0(2)– начальное значение периодической составляющей тока двухфазного КЗ, кА;

tоткл – расчетная продолжительность КЗ, с;

a– расстояние между фазами, м;

q– погонная сила тяжести провода, Н/м;

λ– коэффициент, учитывающий влияние апериодической составляющей тока КЗ и зависящий от постоянной времени ее затухания T_3 и расчетной продолжительности КЗ tоткл; так при tоткл/Т_3 равных 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 1,0; 2,0; 4,0 коэффициент X составляет соответственно 2,8; 2,65; 2,4; 2,2; 1,88; 1,5; 1,23. При tоткл/Т_3, превышающих 4,0, принимается λ = 1.

Вопрос 96. Как определяются механические напряжения при применении шин составных профилей (многополосные, из двух швеллеров и т. д.)?

Ответ. Определяются как арифметическая сумма напряжений от сил взаимодействия, возникающих между проводниками разных фаз и между составными элементами проводников каждой фазы. Наибольшие механические напряжения в материале жестких шин любого профиля и любой конструкции принимаются не более 0,7 временного сопротивления разрыву, нормируемого для материала шин.

Проверка электрических аппаратов и проводников на термическую стойкость при коротких замыканиях

Вопрос 97. Как производится проверка коммутационных электрических аппаратов на термическую стойкость при КЗ?

Ответ. Производится путем сравнения интеграла Джоуля Вк, найденного при расчетных условиях КЗ, с его допустимым значением Втер. доп, которое зависит от указанного в технической документации изготовителя нормируемого тока термической устойчивости Iтер. норм и от соотношения между расчетной продолжительностью КЗ tоткл и предельно допустимым (нормируемым) временем воздействия нормированного тока термической устойчивости tтер. норм .

Если tоткл ≥ tтер. норм , допустимое значение интеграла Джоуля определяется по формуле:

Bтер. доп =I^2тер. норм tтер. норм

Если же tоткл < tтер. норм , то

Bтер. доп =I^2тер. норм tоткл

Вопрос 98. Как обеспечивается термическая стойкость кабелей и проводников при КЗ?

Ответ. Обеспечивается, если температура их нагрева к моменту отключения КЗ не превышает предельных по условию термической стойкости значений, приведенных в настоящих Правилах (п.1.4.21).

Вопрос 99. Как производится проверка кабелей на термическую устойчивость при КЗ в тех случаях, когда для кабелей известны значения односекундного тока термической стойкости (допустимого односекундного тока КЗ)?

Ответ. Производится путем сравнения интеграла Джоуля Вк с квадратом односекундного тока термической стойкости. Термическая стойкость кабеля обеспечивается, если выполняется условие:

Вк ≥ I^2тер. доп1

Вопрос 100. Где приведены значения односекундного тока термической стойкости для кабелей и проводов?

Ответ. Приведены в таблицах 1.4.1–1.4.7 настоящих Правил.

Вопрос 101. Как рассматриваются расщепленные провода ВЛ при проверке на термическую стойкость при КЗ?

Ответ. Рассматриваются как провод суммарного сечения.

Проверка электрических аппаратов на коммутационную способность при КЗ

Вопрос 102. Как проверяются выключатели выше 1 кВ?

Ответ. Проверяются:

на отключающую способность при КЗ с учетом процентного содержания апериодической составляющей и параметров восстанавливающегося напряжения (для выключателей 110 кВ и выше);

на включающую способность при КЗ. При этом выключатели, установленные на стороне генераторного напряжения, проверяются также на несинхронное включение в условиях противофазы.

Вопрос 103. Как проверяются предохранители на отключающую способность при КЗ?

Ответ. При такой проверке в качестве расчетного тока принимается ожидаемое начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ, т. е. ее значение без учета токоограничивающего действия предохранителей.

Вопрос 104. Как проверяются выключатели нагрузки и короткозамыкатели?

Ответ. Проверяются по предельно допустимому току при включении на КЗ.

Вопрос 105. Требуется ли проверять на коммутационную способность при КЗ отделители и разъединители?

Ответ. Проверять не требуется.

Вопрос 106. Как проверяются коммутационные электрические аппараты до 1 кВ (автоматические выключатели, предохранители и др.)?

Ответ. Проверяются в соответствии с расчетными условиями КЗ на отключающую и включающую способность.

Проверка кабелей на невозгораемость при коротких замыканиях

Вопрос 107. Какая точка принимается в качестве расчетной точки КЗ при проверке кабелей на невозгораемость при КЗ?

Ответ. Принимается точка, находящаяся:

для одиночных кабелей, имеющих одинаковое сечение по длине, – в начале кабеля;

для одиночных кабелей со ступенчатым сечением по длине – в начале каждого участка нового сечения;

для двух и более параллельно включенных кабелей одной КЛ – в начале каждого кабеля.

1.5. Учет электроэнергии

Область применения, определения

Вопрос 108. Какой учет называется коммерческим (расчетным) учетом электроэнергии?

Ответ. Называется учет выработанной и полученной электроэнергии для производства финансовых расчетов за нее.

Счетчики, устанавливаемые для коммерческого (расчетного) учета, называются коммерческими (расчетными) счетчиками.

Вопрос 109. Какой учет называется техническим учетом электроэнергии?

Ответ. Называется учет для определения расхода электроэнергии в технологических целях внутри электростанций, подстанций, предприятий, в электрических сетях.

Счетчики, устанавливаемые для технического учета, называются счетчиками технического учета.

Вопрос 110. Какие счетчики используются для учета электроэнергии?

Ответ. Счетчики, измеряющие (учитывающие) активную электроэнергию, называются счетчиками активной энергии.

Счетчики, измеряющие (учитывающие) реактивную электроэнергию, называются счетчиками реактивной энергии.

Счетчики, измеряющие (учитывающие) расход электроэнергии раздельно в прямом и обратном направлении, называются реверсивными счетчиками.

Общие требования

Вопрос 111. Для каких целей осуществляется учет активной электроэнергии?

Ответ. Осуществляется для определения количества электроэнергии:

выработанной генераторами электростанций;

потребленной на собственные, хозяйственные и другие (раздельно) нужды электростанций и подстанции;

отпущенной или переданной потребителям по линиям, отходящим от шин электростанции непосредственно к потребителям;

переданной в другие энергосистемы и электрические сети или полученной от них;

переданной по экспорту и полученной по импорту;

отпущенной или переданной потребителям из электрической сети.

При этом учет активной электроэнергии осуществляется для обеспечения возможности:

определения поступления (отдачи) электроэнергии в электрические сети разных классов напряжений;

составления балансов электроэнергии на электростанциях, подстанциях и электрических сетях, в том числе по распределительным устройствам разных классов напряжения;

контроля за соблюдением заданных режимов потребления электроэнергии.

Вопрос 112. Для каких целей производится учет реактивной электроэнергии?

Ответ. Производится для контроля перетоков реактивной электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи, определения количества реактивной электроэнергии, полученной от энергоснабжающей организации или переданной ей.

Организация коммерческого (расчетного) учета электроэнергии

Вопрос 113. В каких точках электросети устанавливаются счетчики для расчета энергоснабжающей организации (продавца) с потребителем (покупателем) электроэнергии?

Ответ. Устанавливаются по границам раздела сети (по балансовой принадлежности) энергоснабжающей организации и потребителя.

Вопрос 114. Где устанавливают коммерческие (расчетные) счетчики активной электроэнергии на электростанциях?

Ответ. Счетчики устанавливают:

на каждом генераторе для учета всей выработанной генератором электроэнергии;

на всех линиях, отходящих от шин генераторного напряжения, – по одному счетчику, а на линиях, по которым возможна реверсивная работа, – по одному реверсивному счетчику;

на межсистемных линиях электропередачи – по одному счетчику одинакового класса точности на каждой стороне линии, а на линиях, по которым возможна реверсивная работа, – по одному реверсивному счетчику одинакового класса точности на каждой стороне линии;

на линиях всех классов напряжений, отходящих от шин электростанций;

на присоединениях всех трансформаторов и линий, питающих шины собственных нужд (СН) выше 1 кВ. При этом счетчики устанавливаются на стороне высшего напряжения. Если трансформаторы СН электростанции питаются от шин 35 кВ и выше или ответвлением от блоков выше 10 кВ, допускается установка счетчиков на стороне низшего напряжения трансформаторов;

на линиях хозяйственных и производственных нужд организаций и посторонних потребителей, присоединенных к распределительному устройству СН электростанций;

на каждом обходном выключателе для присоединений, имеющих коммерческий учет, – по одному реверсивному счетчику.

Вопрос 115. Где устанавливают коммерческие (расчетные) счетчики активной энергии на подстанциях?

Ответ. Счетчики устанавливают:

на линиях всех классов напряжений, отходящих от шин подстанции;

на межсистемных ЛЭП – по одному счетчику одинакового класса точности на каждой стороне линии, а на линиях, по которым возможна реверсивная работа, – по одному реверсивному счетчику одинакового класса точности на каждой стороне линии;

на линиях хозяйственных и производственных нужд, перечень которых определяется нормативными документами;

на каждом обходном выключателе для присоединений, имеющих коммерческий учет, – по одному реверсивному счетчику;

на стороне среднего и низшего напряжений силовых трансформаторов, если на стороне высшего напряжения отсутствуют измерительные ТТ;

на трансформаторах СН, если электроэнергия, отпущенная на собственные нужды, не учитывается другими счетчиками; при этом счетчики рекомендуется устанавливать со стороны низшего напряжения.

Вопрос 116. В каких случаях допускается установка счетчиков на стороне низшего напряжения трансформаторов?

Ответ. Допускается в случаях, когда ТТ, выбранные по условиям тока КЗ или по характеристикам средств РЗиА, не обеспечивают требуемой точности учета электроэнергии, а также когда у имеющихся встроенных ТТ отсутствует обмотка класса точности 0,5.

Вопрос 117. Где устанавливаются коммерческие счетчики реактивной электроэнергии?

Ответ. Устанавливаются на присоединениях:

потребителей, рассчитывающихся за активную электроэнергию с учетом реактивной электроэнергии и мощности – на тех же элементах схемы, на которых установлены коммерческие счетчики активной электроэнергии;

источников РМ, если по ним производится расчет за реактивную электроэнергию, выданную в сеть энергосистемы, или осуществляется контроль заданного режима работы.

Организация технического учета электроэнергии

Вопрос 118. С какой целью устанавливаются счетчики технического учета на всех электростанциях мощностью более 10 МВт?

Ответ. Устанавливаются с тем, чтобы обеспечивать возможность вычисления балансов электроэнергии по классам напряжения и по электростанции в целом, а также в системе СН.

Вопрос 119. С какой целью устанавливаются счетчики технического учета активной электроэнергии на подстанциях 35 кВ и выше?

Ответ. Устанавливаются с тем, чтобы обеспечивать возможность вычисления балансов электроэнергии по РУ всех классов напряжения и по подстанции в целом, а также чтобы обеспечивать контроль режимов электропотребления и возможность определения электропотребления подразделений и предприятий.

Вопрос 120. С какой целью устанавливаются счетчики технического учета реактивной электроэнергии на электростанциях и подстанциях?

Ответ. Устанавливаются для учета поступившей и отпущенной электроэнергии.

Требования к счетчикам электроэнергии

Вопрос 121. Какие счетчики применяются в электроустановках 35 кВ и выше?

Ответ. Применяются трехфазные трехэлементные счетчики, которые должны включаться в каждую фазу присоединения.

Вопрос 122. Какие должны быть классы точности коммерческих счетчиков активной электроэнергии?

Ответ. Должны быть классы точности, приведенные в табл. 1.5.1 для различных объектов.

Таблица 1.5.1

Классы точности коммерческих счетчиков активной электроэнергии

Вопрос 123. Как может выбираться класс точности коммерческих счетчиков реактивной электроэнергии?

Ответ. Может выбираться на одну ступень ниже соответствующего класса точности коммерческих счетчиков активной электроэнергии.

Вопрос 124. Какие должны быть классы точности счетчиков технического учета активной электроэнергии?

Ответ. Должны быть классы точности, приведенные в табл. 1.5.2 для различных объектов.

Таблица 1.5.2

Классы точности счетчиков технического учета активной электроэнергии

Вопрос 125. Как может выбираться класс точности счетчиков технического учета реактивной электроэнергии?

Ответ. Может выбираться на одну ступень ниже соответствующего класса точности счетчиков технического учета активной электроэнергии.

Учет электроэнергии с применением измерительных трансформаторов

Вопрос 126. Какие классы точности ТТ и ТН должны приниматься для присоединения коммерческих счетчиков класса точности 0,2?

Ответ. Должны приниматься, как правило, не ниже 0,2 (0,2S), а для счетчиков класса точности 0,5 и 1 – не ниже 0,5 (0,5S) и для счетчиков класса точности 2 – не ниже 1.

Вопрос 127. При каких условиях допускается при установке индукционных счетчиков применение ТТ с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин)?

Ответ. Допускается, если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке – не менее 5 %.

Вопрос 128. Допускается ли использование промежуточных ТТ для включения коммерческих счетчиков?

Ответ. Такое использование ТТ не допускается.

Вопрос 129. Какими выбираются сечение, длина проводов и кабелей в цепях напряжения коммерческих счетчиков?

Ответ. Выбираются такими, чтобы падение напряжения в этих цепях составляло не более:

0,25 % номинального напряжения при соединении счетчика с ТН класса точности 0,2;

0,5 % номинального напряжения при соединении счетчика с ТН класса точности 0,5;

1 % номинального напряжения при соединении счетчика с ТН класса точности 1.

Соединение счетчиков с ТН осуществляется отдельными кабелями, имеющими свободную жилу.

Вопрос 130. С какой целью допускается установка дополнительных ТТ для включения коммерческих счетчиков на ЛЭП 110 кВ и выше?

Ответ. Допускается с тем, чтобы обеспечить работу счетчика в требуемом классе точности по условиям нагрузки на вторичные обмотки.

Вопрос 131. Куда выводят цепи учета?

Ответ. Выводят на отдельные сборки зажимов, которые обеспечивают возможность закорачивания вторичных цепей ТТ, отключение токовых цепей счетчиков и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение эталонного счетчика без отсоединения проводов и кабелей. Допускается установка специализированных испытательных блоков, выполняющих те же функции.

Вопрос 132. Что должно быть предусмотрено при нескольких системах шин и присоединении каждого TH только к своей системе шин?

Ответ. Предусматривается возможность переключения измерительных цепей напряжения счетчиков при переводе их на другую систему шин на ТН соответствующей системы шин без прерывания работы счетчика.

Установка счетчиков и электропроводка к ним

Вопрос 133. В каких местах устанавливаются счетчики в камерах КРУ, КРУН, ВРУ?

Ответ. Устанавливают на панелях, щитах и в специальных шкафах, обеспечивающих выполнение требований условии эксплуатации счетчиков. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков выбирается в пределах 0,8–1,7 м.

Вопрос 134. Что должно быть предусмотрено в местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.)?

Ответ. Должны быть предусмотрены запирающиеся шкафы с окошками на уровне устройства отображения информации. При этом высота от пола до зажимов счетчиков принимается не более 2,2 м.

Вопрос 135. Что предусматривается около счетчиков непосредственного включения для их присоединения?

Ответ. Предусматриваются концы проводов длиной не менее 120 мм. На изоляции или оболочке нулевого рабочего проводника на длине 100 мм перед счетчиком наносится отличительная окраска.

Вопрос 136. Что предусматривается для безопасной установки и замены счетчиков в сетях до 1 кВ?

Ответ. Предусматривается возможность отключения счетчика установленным до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения предусматривается со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Вопрос 137. Где устанавливаются ТТ, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 1 кВ?

Ответ. Устанавливаются после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

Автоматизация контроля и учета электроэнергии

Вопрос 138. В каких целях создаются АСКУЭ?

Ответ. Создаются в целях:

повышения точности измерений для учета электроэнергии и мощности при ее производстве, передаче, распределении и потреблении;

обеспечения пользователей точной, привязанной к единому астрономическому времени, достоверной и легитимной информацией об электроэнергии и мощности;

формирования информации, необходимой для всех видов учета (коммерческого и технического) электроэнергии и мощности, а также осуществления коммерческих расчетов по любым видам тарифов;

формирования информации для контроля выполнения договорных обязательств между продавцами и покупателями электроэнергии и управления режимами электропотребления.

Вопрос 139. Где рекомендуется предусматривать АСКУЭ?

Ответ. Рекомендуется предусматривать:

на всех электростанциях, работающих параллельно в электрическое сети, кроме передвижных и резервных;

на всех подстанциях с межсистемными перетоками;

на подстанциях энергоснабжающих организаций.

АСКУЭ могут устанавливаться в электроустановках потребителей.

Вопрос 140. Где рекомендуется создавать АСКУЭ?

Ответ. Рекомендуется создавать на энергообъектах в энергосистемах и их объединениях как многоуровневые иерархические системы, охватывающие все уровни управления и обеспечивающие коммерческой информацией продавцов и покупателей электроэнергии. АСКУЭ могут создаваться на промышленных предприятиях, а также у сельскохозяйственных и бытовых потребителей.

Вопрос 141. Что является исходной измерительной информацией для АСКУЭ?

Ответ. Являются данные, получаемые от счетчиков, имеющих числоимпульсный или/и цифровой интерфейс.

Вопрос 142. Как осуществляется сбор, обработка, хранение и передача информации об электроэнергии и мощности на объектах?

Ответ. Осуществляются с помощью метрологически поверенных, защищенных от несанкционированного доступа и сертифицированных для коммерческих расчетов устройств или микропроцессорных (многофункциональных) счетчиков.

1.6. Измерения электрических величин

Область применения, общие требования

Вопрос 143. На измерения каких величин распространяется настоящий раздел ПУЭ?

Ответ. Распространяется на измерения электрических величин, выполняемые с помощью средств измерений (стационарных показывающих и регистрирующих приборов, измерительных преобразователей и др.).

Правила не распространяются на лабораторные измерения и измерения, осуществляемые с помощью переносных измерительных приборов.

Вопрос 144. С учетом каких положений выбираются средства измерения электрических величин?

Ответ. Выбираются с учетом следующих положении:

класс точности измерительных приборов, кроме указанных в ответах на вопросы 152, 154 и 155, принимается не ниже 1,5 (допускается использование стрелочных щитовых приборов класса точности 2,5, если по ним не производится непрерывный контроль технологического режима работы оборудования);

классы точности измерительных шунтов, добавочных резисторов измерительных трансформаторов и измерительных преобразователей принимаются не ниже приведенных в табл. 1.6.1;

Таблица 1.6.1

Классы точности средств измерений

измерительные приборы одной электрической величины на пункте управления энергообъектом и на диспетчерском пункте подключаются к одним и тем же обмоткам измерительных ТТ и ТН, а также к однотипным измерительным преобразователям;

пределы измерений приборов выбираются с учетом возможных наибольших длительных отклонений измеряемых величин от их номинальных значений.

Вопрос 145. В каких местах производится установка измерительных приборов?

Ответ. Производится, как правило, в пунктах, откуда осуществляется управление или производится периодический контроль технологического режима работы оборудования.

На подстанциях и гидростанциях без постоянного присутствия оперативного персонала допускается не устанавливать стационарные показывающие приборы; при этом предусматриваются места для присоединения переносных приборов.

Вопрос 146. В какие периоды производятся измерения на ЛЭП 330 кВ и выше, а также на генераторах и трансформаторах?

Ответ. Производятся непрерывно.

Измерения тока

Вопрос 147. В каких цепях выполняются измерения тока?

Ответ. Выполняются в цепях всех классов напряжений, где необходим систематический контроль технологического процесса или работы оборудования.

Вопрос 148. В каких цепях выполняются измерения постоянного тока?

Ответ. Выполняются в цепях:

генераторов постоянного тока и силовых преобразователей; аккумуляторных батарей, зарядных, подзарядных и разрядных устройств;

возбуждения синхронных генераторов, компенсаторов, а также электродвигателей с регулируемым возбуждением;

электродвигателей привода питания топлива;

электродвигателей аварийных маслонасосов и маслонасосов уплотнений вала турбогенераторов.

Вопрос 149. В каких цепях выполняются измерения переменного тока в трех фазах (как правило, измеряется ток одной фазы)?

Ответ. Выполняются в трех фазах:

для синхронных генераторов и компенсаторов независимо от мощности;

для ЛЭП с пофазным управлением, линий с продольной компенсацией и линий, для которых предусматривается возможность длительной работы в неполнофазном режиме. В обоснованных случаях предусматриваются измерения тока каждой фазы ЛЭП 220 кВ и выше с трехфазным управлением;

для электроустановок, работающих с несимметрией нагрузок по фазам (например, электротермические, электросварочные установки и др.).

Вопрос 150. В каких цепях производится регистрация тока?

Ответ. Производится в цепях:

одной фазы статора генератора мощностью 12 МВт и более и одной фазы синхронных компенсаторов мощностью 25 МВ-А и более;

ротора генераторов с непосредственным охлаждением 12 МВт и более;

одной фазы линий 220–500 кВ электростанций; трех фаз линий 750 кВ и выше.

Измерения напряжения

Вопрос 151. Где выполняются измерения напряжения?

Ответ. Выполняются, как правило:

на секциях сборных шин переменного и постоянного тока, которые могут работать раздельно, а также на ЛЭП при отсутствии сборных шин РУ подстанции (схемы «мостик», «блок линия-трансформатор», «четырехугольник», «расширенный четырехугольник» и др.);

в цепях генераторов постоянного и переменного тока, синхронных компенсаторов, а также в отдельных случаях в цепях агрегатов специального назначения;

в цепях возбуждения синхронных машин мощностью 1 МВт и более;

на стороне низшего или среднего напряжения автотрансформаторов 330 кВ и выше с регулированием напряжения в нейтрали для возможности контроля перевозбуждения магнитопровода;

в цепях силовых преобразователей, аккумуляторных батарей, зарядных и подзарядных устройств; в цепях дугогасящих реакторов.

Вопрос 152. Где применяются щитовые приборы непрерывного измерения класса точности не ниже 1,0 и измерительные приборы класса точности не ниже 0,5?

Ответ. Применяются на сборных шинах 110 кВ и выше электростанций и подстанций, являющихся узловыми точками (в части ведения режима) энергосистем.

Вопрос 153. Где производят регистрацию значений одного междуфазного напряжения?

Ответ. Производят регистрацию:

на сборных шинах 110 кВ и выше электростанций и подстанции; на блочных синхронных генераторах мощностью 12 МВт и более и синхронных компенсаторах мощностью 25 МВ-А и более.

Измерения мощности

Вопрос 154. В каких цепях выполняются измерения мощности?

Ответ. Выполняются в цепях:

генераторов – активной и реактивной мощности;

конденсаторных батарей мощностью 25 Мвар и более и синхронных компенсаторов – реактивной мощности;

трансформаторов и линий, питающих СН 6 кВ и выше электростанций, – активной мощности;

повышающих двухобмоточных трансформаторов электростанций – активной и реактивной мощности. Для трансформаторов, работающих в блоке с генератором, измерения мощности выполняются на генераторном напряжении;

понижающих трансформаторов 220 кВ и выше – активной и реактивной мощности, 110–150 кВ – активной мощности. В цепях понижающих двухобмоточных трансформаторов измерения мощности выполняются со стороны низшего напряжения, а в цепях понижающих трехобмоточных трансформаторов – со стороны среднего и низшего напряжения;

линий 110 кВ и выше с двухсторонним питанием, линий 110–220 кВ подстанций со схемой «мостик» (при наличии щита управления) – активной и реактивной мощности;

обходных выключателей – активной и реактивной мощности.

Вопрос 155. Какие выбирают щитовые показывающие приборы, устанавливаемые в цепях, в которых направление мощности может изменяться?

Ответ. Выбирают с двухсторонней шкалой и классом точности не ниже 1,0, а измерительные преобразователи классом точности не ниже 0,5.

Измерения частоты

Вопрос 156. Где выполняются измерения частоты?

Ответ. Выполняются измерения:

на каждой секции шин генераторного напряжения; на каждом генераторе блочной электростанции;

на каждой системе (секции) шин высших напряжений электростанции;

в узлах возможного деления энергосистем на несинхронно работающие части.

Вопрос 157. Где производится регистрация частоты или ее отклонения от заданного значения?

Ответ. Производится на шинах высших напряжений:

электростанций мощностью 200 МВт и более;

электростанций мощностью 6 МВт и более, работающих изолированно.

Измерения при синхронизации

Вопрос 158. Какие приборы предусматриваются для измерений при точной (ручной или полуавтоматической) синхронизации?

Ответ. Предусматриваются два вольтметра, два частотомера и синхроноскоп.

Контроль изоляции

Вопрос 159. В каких сетях выполняется автоматический контроль изоляции, действующий на сигнал при снижении сопротивления изоляции фаз (или полюсов) ниже заданного значения с последующим контролем асимметрии напряжения при помощи показывающего прибора?

Ответ. Выполняется в сетях переменного тока напряжением выше 1 000 В с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор (или резистор) нейтралью, в сетях переменного тока напряжением до 1 000 В с изолированной нейтралью и в сетях постоянного тока с изоливанными полюсами или изолированной средней точкой.

Вопрос 160. Что выполняется в объединенных сетях силового и оперативного постоянного тока, работающих с изолированными полюсами электрических станций и подстанций?

Ответ. Выполняются:

автоматический контроль изоляции, действующий на сигнал при снижении сопротивления изоляции ниже заданного значения;

измерения напряжения между каждым полюсом и «землей» и между полюсами.

Регистрация электрических величин в аварийных режимах

Вопрос 161. Какие приборы предусматриваются для автоматической регистрации аварийных процессов?

Ответ. Предусматриваются аварийные осциллографы (автоматические осциллографы), в том числе отдельные или встроенные в устройства защиты на микропроцессорах, регистраторы аварийных процессов или другие автоматические устройства, имеющие возможность записи предаварийного режима.

Вопрос 162. Какими факторами определяется количество регистраторов аварийных процессов и их расстановка на энергообъекте?

Ответ. Определяется следующими факторами: возможностями средств регистрации (одно устройство на одно или несколько присоединений);

наличием встроенных в микропроцессорное устройство релейной защиты цифровых осциллографов; системой АСУ ТП энергообъекта.

Вопрос 163. Могут ли предусматриваться регистрирующие приборы с ускоренной записью электрических параметров аварийного процесса, не контролируемых с помощью аварийных осциллографов?

Ответ. Такие приборы могут предусматриваться. Для регистрации аварийных ситуаций применяются отдельные измерительные преобразователи.

Вопрос 164. Что устанавливается на электростанциях и подстанциях для регистрации электрических величин в аварийных режимах?

Ответ. Устанавливаются средства, обеспечивающие дистанционное определение мест повреждений (ОМП) всех отходящих ВЛ 110 кВ и выше, длиною более 20 км. На ВЛ 6-10 кВ рекомендуется для ОМП установка фиксирующих приборов, реагирующих на токи и напряжения обратной последовательности.

Вопрос 165. В каких случаях устанавливаются на подстанциях автоматические импульсные искатели мест повреждений?

Ответ. Устанавливаются при:

высшем напряжении ВЛ 330–750 кВ;

высшем напряжении 220 кВ и наличии не менее двух ВЛ 220 кВ длиной более 100 км без ответвлений или длиной ее участка до первого ответвления более 80 км;

наличии ВЛ 220 кВ, проходящих в зоне многолетних мерзлых грунтов и скальных пород;

наличии ВЛ 220 кВ, имеющих труднодоступные трассы в горной или болотистой местности.

1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности

Область применения. Термины и определения

Вопрос 166. На какие электроустановки распространяется настоящий раздел ПУЭ?

Ответ. Распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей и животных от поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.

Вопрос 167. Как разделяются электроустановки в отношении мер безопасности?

Ответ. Разделяются на:

электроустановки выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью;

электроустановки выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью;

электроустановки до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью;

электроустановки до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.

Вопрос 168. Какие обозначения приняты для электроустановок до 1 кВ?

Приняты следующие обозначения:

система TN– система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части (ОПЧ) электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;

система TN-C– система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;

система TN-S– система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении;

система TN-C-S– система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания;

система IT– система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а ОПЧ электроустановки заземлены;

системе TT– система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а ОПЧ электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

Вопрос 169. Что обозначают первые буквы в указанных в ответе на вопрос 168 обозначениях?

Ответ. Обозначают состояние нейтрали источника питания относительно земли:

T– заземленная нейтраль;

I– изолированная нейтраль.

Вопрос 170. Что обозначают вторые буквы?

Ответ. Обозначают состояние ОПЧ относительно земли:

T– ОПЧ заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети;

N– ОПЧ присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.

Вопрос 171. Что обозначают последующие (после N) буквы?

Ответ. Обозначают совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:

S – нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники разделены;

С – функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Вопрос 172. Какая сеть является электрической сетью с эффективно заземленной нейтралью?

Ответ. Является трехфазная электрическая сеть выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4.

Вопрос 173. Что представляет собой коэффициент замыкания на землю в трехфазной электрической сети?

Ответ. Представляет собой отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания.

Вопрос 174. Какая нейтраль является глухозаземленной?

Ответ. Является нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока.

Вопрос 175. Какая нейтраль является изолированной?

Ответ. Является нейтраль трансформатора или генератора, не-присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств.

Вопрос 176. Что является токоведущей частью?

Ответ. Является проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник).

Вопрос 177. Что такое открытая проводящая часть?

Ответ. Это доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.

Вопрос 178. Что такое сторонняя проводящая часть?

Ответ. Это проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.

Вопрос 179. Что такое прямое прикосновение?

Ответ. Это электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением.

Вопрос 180. Что такое косвенное прикосновение?

Ответ. Это электрический контакт людей или животных с ОПЧ, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.

Вопрос 181. Какая защита является защитой от прямого прикосновения?

Ответ. Является защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Вопрос 182. Какая защита является защитой при косвенном прикосновении?

Ответ. Является защита от поражения электрическим током при прикосновении к ОПЧ, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции.

Вопрос 183. Что такое заземлитель?

Ответ. Это проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

Вопрос 184. Что такое искусственный заземлитель?

Ответ. Это заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.

Вопрос 185. Что такое естественный заземлитель?

Ответ. Это сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

Вопрос 186. Что представляет собой заземляющий проводник?

Ответ. Представляет собой проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.

Вопрос 187. Что представляет собой заземляющее устройство?

Ответ. Представляет собой совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

Вопрос 188. Что такое зона нулевого потенциала (относительная земля)?

Ответ. Это часть земли, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю.

Вопрос 189. Что такое зона растекания (локальная земля)?

Ответ. Это зона земли между заземлителем и зоной нулевого потенциала.

Вопрос 190. Что является замыканием на землю?

Ответ. Является случайный электрический контакт между токоведущими частями, находящимися под напряжением, и землей.

Вопрос 191. Что является напряжением на заземляющем устройстве?

Ответ. Является напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала.

Вопрос 192. Что является напряжением прикосновения?

Ответ. Является напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного.

Вопрос 193. Что является напряжением шага?

Ответ. Является напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека.

Вопрос 194. Что представляет собой сопротивление заземляющего устройства?

Ответ. Представляет собой отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю.

Вопрос 195. Что представляет собой эквивалентное удельное сопротивление земли с неоднородной структурой?

Ответ. Представляет собой удельное электрическое сопротивление земли с однородной структурой, в которой сопротивление заземляющего устройства имеет то же значение, что и в земле с неоднородной структурой.

Вопрос 196. Что называется заземлением?

Ответ. Называется преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Вопрос 197. Что называется защитным заземлением?

Ответ. Называется заземление, выполняемое в целях электробезопасности.

Вопрос 198. Что называется рабочим (функциональным) заземлением?

Ответ. Называется заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).

Вопрос 199. Что называется защитным занулением в электроустановках до 1 кВ?

Ответ. Называется преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

Вопрос 200. Что такое уравнивание потенциалов?

Ответ. Это электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.

Вопрос 201. Что такое выравнивание потенциалов?

Ответ. Это снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.

Вопрос 202. Для каких целей предназначен защитный (PE) проводник?

Ответ. Предназначен для целей электробезопасности. Нулевой защитный проводник в электроустановках до 1 кВ предназначен для присоединения ОПЧ к глухозаземленной нейтрали источника питания.

Вопрос 203. Для чего предназначен нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) в электроустановках до 1 кВ?

Ответ. Предназначен для питания электроприемников и соединен с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.

Вопрос 204. Что такое совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводник?

Ответ. Это проводник в электроустановках до 1 кВ, совмещающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

Вопрос 205. Что является главной заземляющей шиной?

Ответ. Является шина, приходящаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.

Вопрос 206. Что представляет собой защитное автоматическое отключение питания?

Ответ. Представляет собой автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности.

Вопрос 207. Что такое основная изоляция?

Ответ. Это изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от прямого прикосновения.

Вопрос 208. Что такое дополнительная изоляция?

Ответ. Это независимая изоляция в электроустановках до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении.

Вопрос 209. Что такое двойная изоляция?

Ответ. Это изоляция в электроустановках до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции.

Вопрос 210. Что такое усиленная изоляция?

Ответ. Это изоляция в электроустановках до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции.

Вопрос 211. Какое напряжение считается сверхнизким (малым) напряжением (СНН)?

Ответ. Считается напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

Вопрос 212. Что такое разделительный трансформатор?

Ответ. Это трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного разделения цепей.

Вопрос 213. Что такое безопасный разделительный трансформатор?

Ответ. Это разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением.

Вопрос 214. Что представляет собой защитный экран?

Ответ. Представляет собой проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи и/или проводников от токоведущих частей других цепей.

Вопрос 215. Что такое защитное электрическое разделение цепей?

Ответ. Это отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, или основной изоляции и защитного экрана, или усиленной изоляции.

Вопрос 216. Какие помещения, зоны, площадки являются непроводящими (изолирующими)?

Ответ. Являются помещения, зоны, площадки, в которых (на которых) защита при косвенном прикосновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют заземленные проводящие части.

Общие требования

Вопрос 217. Какие меры защиты от прямого прикосновения должны быть применены для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме?

Ответ. Должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты:

основная изоляция токоведущих частей;

ограждения и оболочки;

установка барьеров;

размещение вне зоны досягаемости;

применение сверхнизкого (малого) напряжения.

Для дополнительной защиты следует применять устройства защитного отключения (УЗО).

Вопрос 218. Какие меры защиты должны быть применены для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении?

Ответ. Должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты:

защитное заземление;

автоматическое отключение питания;

уравнивание потенциалов;

выравнивание потенциалов;

двойная или усиленная изоляция;

сверхнизкое (малое) напряжение;

защитное электрическое разделение цепей;

изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

Вопрос 219. Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении?

Ответ. Следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока.

Вопрос 220. В каких случаях не требуется защита от прямого прикосновения?

Ответ. Не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока – во всех случаях.

Вопрос 221. Как следует применять заземляющее устройство для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных?

Ответ. Следует применять одно общее заземляющее устройство.

Вопрос 222. Что может быть использовано для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство?

Ответ. Могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.

Вопрос 223. От какого источника должны получать питание электроустановки до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок?

Ответ. Должны получать питание, как правило, от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.

Вопрос 224. В каких случаях следует выполнять питание электроустановок до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT?

Ответ. Следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на ОПЧ, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

Вопрос 225. В каких случаях допускается питание электроустановок до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением ОПЧ при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT)?

Ответ. Допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

RаIа ≤ 50 В,

где Ia– ток срабатывания защитного устройства;

Ra – суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника; при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников – заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

Вопрос 226. Какие требования настоящих Правил должны быть выполнены при применении защитного автоматического отключения питания?

Ответ. Должна быть выполнена основная система уравнивания потенциала, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов.

Вопрос 227. В каких случаях рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах?

Ответ. Рекомендуется выполнять при применении системы TN. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.

Вопрос 228. Как может быть выполнена защита при косвенном прикосновении для отдельных частей электроустановки или отдельных электроприемников, если время автоматического отключения питания не удовлетворяет условиям требований настоящих Правил?

Ответ. Может быть выполнена применением двойной или усиленной изоляции (электрооборудование класса II), сверхнизкого напряжения (электрооборудование класса III), электрического разделения цепей изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок.

Вопрос 229. Какая защита предусмотрена для системы IT напряжением до 1 кВ, связанной через трансформатор с сетью выше 1 кВ?

Ответ. Предусмотрена защита пробивным предохранителем от опасности, возникающей при повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора.

Вопрос 230. В каком месте устанавливается пробивной предохранитель?

Ответ. Устанавливается в нейтрали или фазе на стороне низкого напряжения каждого трансформатора.

Вопрос 231. Какая защита от поражения электрическим током должна быть выполнена в электроустановках выше 1 кВ с изолированной нейтралью?

Ответ. Должно быть выполнено защитное заземление ОПЧ.

В таких электроустановках должна быть предусмотрена возможность быстрого обнаружения замыканий на землю.

Вопрос 232. Какая защита от поражения электрическим током должна быть выполнена в электроустановках выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью?

Ответ. Должно быть выполнено защитное заземление ОПЧ.

Меры защиты от прямого прикосновения

Вопрос 233. Какие требования предъявляются к основной изоляции токоведущих частей?

Ответ. Она должна покрывать токоведущие части и выдерживать все возможные воздействия, которым может подвергаться в процессе ее эксплуатации. Удаление изоляции должно быть возможно только путем ее разрушения. Если основная изоляция обеспечивается воздушным промежутком, защита от прямого прикосновения к токоведущим частям или приближения к ним должна быть выполнена посредством оболочек, ограждений, барьеров или размещением вне зоны досягаемости.

Вопрос 234. Какие требования предъявляются к ограждениям и оболочкам в электроустановках до 1 кВ?

Ответ. Они должны иметь степень защиты не менее IP2X, за исключением случаев, когда большие зазоры необходимы для нормальной работы электрооборудования. Вход за ограждение или вскрытие оболочки должны быть возможны только при помощи специального ключа или инструмента, либо после снятия напряжения с токоведущих частей. При невозможности соблюдения этих условий должны быть установлены промежуточные ограждения со степенью защиты не менее IP2X, удаление которых также должно быть возможно только при помощи специального ключа или инструмента.

Вопрос 235. Какие требования предъявляются к барьерам?

Ответ. Для удаления барьеров не требуется специального ключа или инструмента, однако они должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было снять непреднамеренно. Барьеры должны быть из изолированного материала.

Вопрос 236. В каких случаях может быть применено размещение вне зоны досягаемости для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям в электроустановках до 1 кВ или при приближении к ним на опасное расстояние в электроустановках выше 1 кВ?

Ответ. Может быть применено при невозможности выполнения мер, указанных в ответе на вопросы 234, 235, или их недостаточности. При этом расстояние между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках до 1 кВ должно быть не менее 2,5 м. Внутри зоны досягаемости не должно быть частей, имеющих разные потенциалы и доступные одновременному прикосновению. В вертикальном направлении зона досягаемости в электроустановках до 1 кВ должна составлять 2,5 м от поверхности, на которой находятся люди.

Вопрос 237. В каких случаях в электропомещениях электроустановок до 1 кВ не требуется защита от прямого прикосновения?

Ответ. Не требуется при одновременном выполнении следующих условий:

эти помещения отчетливо обозначены, и доступ в них возможен только с помощью ключа;

обеспечена возможность свободного выхода из помещения без ключа, даже если оно заперто на ключ снаружи;

минимальные размеры проходов обслуживания соответствуют требованиям настоящих Правил (гл. 4.1).

Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений

Вопрос 238. В каком случае может быть применено сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках до 1 кВ?

Ответ. Может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания.

Вопрос 239. Какие требования настоящих Правил к вилкам и розеткам штепсельных соединителей в цепях CHH?

Ответ. Они не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений.

Вопрос 240. Какие требования настоящих Правил к ОПЧ при применении СНН в сочетании с электрическим разделением цепей?

Ответ. Они не должны быть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным проводникам или открытым проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда соединение сторонних проводящих частей с электрооборудованием необходимо, а напряжение на этих частях не может превысить значение СНН.

Вопрос 241. Куда должны быть присоединены выводы источника СНН и его корпус при применении CHH в сочетании с автоматическим отключением питания?

Ответ. Один из выводов источника СНН и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику цепи, питающей источник.

Меры защиты при косвенном прикосновении

Вопрос 242. На какие объекты распространяются требования защиты при косвенном прикосновении? Ответ. Распространяются на:

корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п.;

приводы электрических аппаратов;

каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных главами ПУЭ – выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);

металлические конструкции РУ, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;

металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в ответе на вопрос 219, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;

металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;

электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.

Вопрос 243. Что не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и TT?

Ответ. Не требуется присоединять к нейтрали источника и заземлять:

корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, РУ, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;

конструкции, перечисленные в ответе на вопрос 242, при обеспечении наземного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;

съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер РУ, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в ответе на вопрос 220;

арматуру изоляторов ВЛ электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;

ОПЧ электрооборудования с двойной изоляцией;

металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см^2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.

Вопрос 244. Куда должны быть присоединены все ОПЧ при выполнении автоматического отключения питания в электроустановках по 1 кВ?

Ответ. Должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или TT.

Вопрос 245. Какое должно быть выполнено требование настоящих Правил для электроустановок, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания?

Ответ. Должно быть выполнено уравнивание потенциалов.

Вопрос 246. Какие аппараты могут быть применены для автоматического отключения питания?

Ответ. Могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.

Вопрос 247. Каким должно быть время автоматического отключения питания в системе TN?

Ответ. Это время не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Наибольшие допустимые времена защитного автоматического отключения для системы TN

Вопрос 248. Каким должно быть время отключения в цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и другие щиты и щитки?

Ответ. Не должно превышать 5 с.

Вопрос 249. В каких цепях допускается время отключения более указанных значений в табл. 1.7.1, но не более 5 с?

Ответ. Допускается в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий:

полное сопротивление защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом:

50Zц / U_0,

где Zц – полное сопротивление цепи «фаза-нуль», Ом;

U_0– номинальное фазное напряжение цепи, В;

50 – падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В;

к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.

Допускается применение УЗО, реагирующие на дифференциальный ток.

Вопрос 250. В каких цепях не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток?

Ответ. Не допускается применять в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Вопрос 251. Каким должно быть время автоматического отключения питания в системе IT при двойном замыкании на ОПЧ?

Ответ. Должно соответствовать значениям в табл. 1.7.2.

Таблица 1.7.2

Наибольшие допустимые времена защитного автоматического отключения для системы IT

Вопрос 252. Какие проводящие части должна соединять между собой основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ?

Ответ. Должна соединять между собой следующие проводящие части:

нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;

заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и TT;

заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);

металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т. п.;

металлические части каркаса здания;

металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования;

заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;

заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;

металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

Вопрос 253. Что должна соединять между собой система дополнительного уравнивания потенциалов?

Ответ. Должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению ОПЧ стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и TT, включая защитные проводники штепсельных розеток.

Вопрос 254. Как может быть обеспечена защита при помощи двойной или усиленной изоляции?

Ответ. Может быть обеспечена применением электрооборудования класса II или заключением электрооборудования, имеющего только основную изоляцию токоведущих частей, в изолирующую оболочку.

Вопрос 255. Какое требование настоящих Правил к проводящим частям оборудования с двойной изоляцией?

Ответ. Они не должны быть присоединены к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов.

Вопрос 256. Для какой цепи следует применять защитное электрическое разделение цепей?

Ответ. Следует применять, как правило, для одной цепи. Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В.

Вопрос 257. Какие требования настоящих Правил к цепям, питающимся от разделительных трансформаторов?

Ответ. Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей. Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник, то его ОПЧ не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к ОПЧ других цепей.

Вопрос 258. При каких условиях допускается питание нескольких электроприемников от одного разделительного трансформатора?

Ответ. Допускается при одновременном выполнении следующих условий:

ОПЧ отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с металлическим корпусом источника питания;

ОПЧ отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и ОПЧ других цепей;

все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный к местной незаземленной системе уравнивания потенциалов;

все гибкие кабели, за исключением питающих оборудование класса II, должны иметь защитный проводник, применяемый в качестве проводника уравнивания потенциалов;

время отключения устройством защиты при двухфазном замыкании на ОПЧ не должно превышать времена, указанные в табл. 1.7.2.

Вопрос 259. При каких условиях могут быть применены изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки?

Ответ. Могут быть применены в электроустановках до 1 кВ, когда требования к автоматическому отключению питания не могут быть выполнены, а применение других защитных мер невозможно либо нецелесообразно.

Вопрос 260. Каким должно быть сопротивление относительно локальной земли изолирующего пола и стен изолирующих помещений, зон и площадок?

Ответ. В любой точке должно быть не менее:

50 кОм при номинальном напряжении электроустановки до 500 В включительно, измеренное мегомметром на 500 В;

100 кОм при номинальном напряжении электроустановки более 500 В, измеренное мегомметром на 1 000 В.

Вопрос 261. При каких условиях допускается для изолирующих (непроводящих) помещений, зон и площадок использование электрооборудования класса 0?

Ответ. Допускается при соблюдении, по крайней мере, одного из следующих условий:

ОПЧ удалены одна от другой и от сторонних проводящих частей не менее чем на 2 м. Допускается уменьшение этого расстояния вне зоны досягаемости до 1,25 м;

ОПЧ отделены от сторонних проводящих частей барьерами из изоляционного материала. При этом расстояния не менее указанных в предыдущем пункте должны быть обеспечены с одной стороны барьера;

сторонние проводящие части покрыты изоляцией, выдерживающей испытательное напряжение не менее 2 кВ в течение 1 мин.

В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник.

Вопрос 262. Какие классы электрооборудования следует применять в электроустановках до 1 кВ (в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»)?

Ответ. Следует применять в соответствии с табл. 1.7.3.

Таблица 1.7.3

Применение электрооборудования в электроустановках до 1 кВ

Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью

Вопрос 263. Каким должно быть напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на землю?

Ответ. Эта величина не должна, как правило, превышать 10 кВ. Напряжение выше 10 кВ допускается на заземляющих устройствах, с которых исключен вынос потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электроустановок. При напряжении на заземляющем устройстве более 5 кВ должны быть предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики и по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы электроустановки.

Вопрос 264. Какой должна быть нормированная величина сопротивления заземляющего устройства?

Ответ. Должна быть в любое время года не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.

Вопрос 265. Как должны быть проложены продольные заземлители?

Ответ. Должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5–0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8–1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Допускается увеличение расстояния от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 3,0 м.

Вопрос 266. Как следует прокладывать поперечные заземлители?

Ответ. Следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на глубине 0,5–0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м. Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству, не должны превышать 6x6 м.

Вопрос 267. Какое время следует принимать в качестве расчетного времени воздействия при определении значения допустимого напряжения прикосновения?

Ответ. Следует принимать сумму времени действия защиты и полного времени отключения выключателя. При определении допустимых значений напряжений прикосновения у рабочих мест, где при производстве оперативных переключений могут возникнуть КЗ на конструкции, доступные для прикосновения производящему переключения персоналу, следует принимать время действия резервной защиты, а для остальной территории – основной защиты.

Вопрос 268. Какими должны быть расстояния между продольными и поперечными искусственными заземлителями?

Ответ. Оно не должно превышать 30 м, а глубина их заложения должна быть не менее 0,3 м. Для снижения напряжения прикосновения у рабочих мест в необходимых случаях может быть выполнена подсыпка щебня слоем толщиной 0,1–0,2 м.

Вопрос 269. Какие дополнительные требования необходимо выполнить с учетом требований, изложенных в ответах на вопросы 267 и 268?

Ответ. Необходимо дополнительно:

прокладывать заземляющие проводники, присоединяющие оборудование или конструкции к заземлителю, в земле на глубине не менее 0,3 м;

прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители (в четырех направлениях) вблизи мест расположения заземляемых нейтралей силовых трансформаторов, короткозамыкателей.

Вопрос 270. В чем состоят требования настоящих Правил по отношению к способам заземления оград?

Ответ. Внешнюю ограду электроустановок не рекомендуется присоединять к заземляющему устройству. Если от электроустановки отходят ВЛ 110 кВ и выше, то ограду следует заземлить с помощью вертикальных заземлителей длиной 2–3 м, установленных у стоек ограды по всему ее периметру через 20–50 м. Установка таких заземлителей не требуется для ограды с металлическими звеньями и с теми стойками из железобетона, арматура которых электрически соединена с металлическими звеньями ограды. В местах примыкания внешней ограды к зданиям и сооружениям, а также в местах примыкания к внешней ограде внутренних металлических ограждений должны быть выполнены кирпичные или деревянные вставки длиной не менее 1 м. При выполнении заземляющего устройства по допустимому сопротивлению с этой целью должен быть проложен горизонтальный заземлитель с внешней стороны ограды на расстоянии 1 м от нее и на глубине 1 м. Этот заземлитель следует присоединять к заземляющему устройству не менее чем в четырех точках.

Вопрос 271. Если заземляющее устройство электроустановки выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью соединено с заземляющим устройством другой электроустановки при помощи кабеля с металлической оболочкой или броней или других металлических связей, то какие условия необходимо соблюдать для выравнивания потенциалов вокруг указанной другой электроустановки или здания, в котором она размещена?

Ответ. Необходимо соблюдение одного из следующих условий:

прокладка в земле на глубине 1 м и на расстоянии 1 м от фундамента здания или от периметра территории, занимаемой оборудованием, заземлителя, соединенного с системой уравнивания потенциалов этого здания или этой территории, а у входов и у въездов в здание – укладка проводников на расстоянии 1 и 2 м от заземлителя на глубине 1 и 1,5 м соответственно и соединение этих проводников с заземлителем;

использование железобетонных фундаментов в качестве заземлителей, если при этом обеспечивается допустимый уровень выравнивания потенциалов.

Не требуется выполнения этих двух условий, если вокруг зданий имеются асфальтовые отмостки, в том числе у входов и у въездов.

Вопрос 272. Какой способ питания электроприемников, находящихся за пределами заземляющих устройств электроустановок выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью, не допускается во избежание выноса потенциала?

Ответ. Не допускается их питание от обмоток до 1 кВ с заземленной нейтралью трансформаторов, находящихся в пределах контура заземляющего устройства электроустановки выше 1 кВ.

Заземляющие устройства электроустановок выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью

Вопрос 273. Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства в электроустановках выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью?

Ответ. Должно быть при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей:

R ≤ 250/I,

но не более 10 Ом, где I– расчетный ток замыкания на землю, А.

Вопрос 274. Что принимается в качестве расчетного тока?

Ответ. Принимается:

в сетях без компенсации емкостных токов – ток замыкания на землю;

в сетях с компенсацией емкостных токов:

для заземляющих устройств, к которым присоединены компенсирующие аппараты, – ток, равный 125 % номинального тока наиболее мощного из этих аппаратов;

для заземляющих устройств, к которым не присоединены компенсирующие аппараты, – ток замыкания на землю, проходящий в данной сети при отключении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов.

Вопрос 275. Как должно быть выполнено заземляющее устройство для подстанций 6-10/0,4 кВ?

Ответ. Должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:

нейтраль трансформатора на стороне до 1 кВ;

корпус трансформатора;

металлические оболочки и броня кабелей до 1 кВ и выше;

ОПЧ электроустановок до 1 кВ и выше;

сторонние проводящие части.

Вопрос 276. Что следует выполнить в части заземления вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования?

Ответ. Должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.

Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью

Вопрос 277. Куда должен быть присоединен заземляющий проводник, если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN РУ до I кВ, установлен ТТ?

Ответ. Должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за ТТ. В таком случае разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за ТТ. ТТ следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали трансформатора или генератора.

Вопрос 278. Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора, или выводы источника однофазного тока?

Ответ. Должно быть в любое время года не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.

Вопрос 279. Каким должно быть сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора, или вывода источника однофазного тока?

Ответ. Должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 р раз, но не более десятикратного.

Вопрос 280. В каких точках сети должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника?

Ответ. Должны быть выполнены на концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания.

Вопрос 281. Каким должно быть общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года?

Ответ. Должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях бб0, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и б0 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 ρ раз, но не более десятикратного.

Заземляющие устройства в электроустановках напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью

Вопрос 282. Какому условию должно соответствовать сопротивление заземляющего устройства, используемого для защитного заземления ОПЧ в системе IТ?

Ответ. Должно соответствовать условию:

R ≤ Uпр /I,

где R– сопротивление заземляющего устройства, Ом;

Uпр– напряжение прикосновения, значение которого принимается равным 50 В;

I– полный ток замыкания на землю, А.

Вопрос 283. Какие требования предъявляются к значениям сопротивления заземляющего устройства?

Ответ. Как правило, не требуется принимать значение этого сопротивления менее 4 Ом. Допускается сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом, если соблюдено условие в ответе на вопрос 282, а мощность генераторов или трансформаторов не превышает 100 кВ·А, в том числе суммарная мощность генераторов или трансформаторов, работающих параллельно.

Заземляющие устройства в районах с большим удельным сопротивлением земли

Вопрос 284. Какие мероприятия рекомендуются при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли?

Ответ. Рекомендуются следующие мероприятия:

устройство вертикальных заземлителей увеличенной длины, если с глубиной удельное сопротивление земли снижается, а естественные углубленные заземлители (например, скважины с металлическими обсадными трубами) отсутствуют;

устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивлением земли;

укладка в траншеи вокруг горизонтальных заземлителей в скальных структурах влажного глинистого грунта с последующей трамбовкой и засыпкой щебнем до верха траншеи;

применение искусственной обработки грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта.

Вопрос 285. Какие дополнительные рекомендации следует выполнять (кроме перечисленных в ответе на вопрос 284) в районах многолетней мерзлоты?

Ответ. Следует:

помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны; использовать обсадные трубы скважин;

в дополнение к углубленным заземлителям применять протяжные заземлители на глубине около 0,5 м, предназначенные для работы в летнее время при оттаивании поверхностного слоя земли;

создавать искусственные талые зоны.

Вопрос 286. В каких случаях допускается повысить требуемые значения заземляющих устройств в 0,002ρ раз?

Ответ. Допускается в электроустановках выше 1 кВ, а также до 1 кВ с изолированной нейтралью для земли с удельным сопротивлением более 500 Ом·м, если мероприятия, предусмотренные в этом разделе выше, не позволяют получить приемлемые по экономическим соображениям заземлители. При этом увеличение требуемых сопротивлений заземляющих устройств должно быть не более десятикратного.

Заземлители

Вопрос 287. Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?

Ответ. Могут быть использованы:

металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

металлические трубы водопровода, проложенные в земле; обсадные трубы буровых скважин;

металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;

рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;

другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;

металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

Вопрос 288. Допускается ли использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления?

Ответ. Использовать не допускается. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с ответом на вопрос 252.

Вопрос 289. Как следует выбирать сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок выше 1 кВ?

Ответ. Следует выбирать по условию термической стойкости при допустимой температуре нагрева 400 °C (кратковременный нагрев, соответствующий времени действия защиты и отключения выключателя).

Вопрос 290. Какие мероприятия следует выполнять в случае опасности коррозии заземляющих устройств?

Ответ. Следует выполнять одно из следующих мероприятий: увеличение сечения заземлителей и заземляющих проводников с учетом расчетного срока их службы;

применение заземлителей и заземляющих проводников с гальваническим покрытием или медных.

Заземляющие проводники

Вопрос 291. Какими должны быть выбраны сечения заземляющих проводников в электроустановках выше 1 кВ?

Ответ. Должны быть выбраны такими, чтобы при протекании по ним наибольшего тока однофазного КЗ в электроустановках с эффективно заземленной нейтралью или тока двухфазного КЗ в электроустановках с изолированной нейтралью температура заземляющих проводников не превысила 400 °C (кратковременный нагрев, соответствующий полному времени действия защиты и отключения выключателя).

Вопрос 292. Чему должна быть равна проводимость заземляющих проводников в электроустановках выше 1 кВ с изолированной нейтралью?

Ответ. Проводимость заземляющих проводников сечением до 25 мм^2 по меди или равноценное ему из других материалов должна составлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников. Как правило, не требуется применение медных проводников сечением более 25 мм^2, алюминиевых – 35 мм^2, стальных – 120 мм^2.

Вопрос 293. Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках до 1 кВ?

Ответ. Должен иметь сечение не менее: медный – 10 мм^2, алюминиевый – 16 мм^2, стальной – 75 мм^2.

Вопрос 294. Какой опознавательный знак должен быть предусмотрен у мест ввода заземляющих проводников в здания?

Ответ. Должен быть предусмотрен знак.

Главная заземляющая шина

Вопрос 295. Что следует использовать в качестве главной заземляющей шины внутри вводного устройства?

Ответ. Следует использовать шину РЕ.

Вопрос 296. Какие требования предъявляются к главной заземляющей шине?

Ответ. Ее сечение должно быть не менее сечения PE(PEN) – проводника питающей линии. Она должна быть, как правило, медной. Допускается применение ее из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.

Вопрос 297. Какие требования предъявляются к установке главной заземляющей шины?

Ответ. В местах, доступных только квалифицированному персоналу, например, щитовых помещениях жилых домов, ее следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам, например, подъездах или подвалах домов, она должна иметь защитную оболочку – шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак.

Вопрос 298. Как должна быть выполнена главная заземляющая жила в случае, если здание имеет несколько обособленных вводов?

Ответ. Должна быть выполнена для каждого вводного устройства.

Защитные проводники (РЕ-проводники)

Вопрос 299. Какие проводники могут использоваться в качестве PE-проводников в электроустановках до 1 кВ?

Ответ. Могут использоваться:

специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей, изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами, стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;

ОПЧ электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей, стальные трубы электропроводов, металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления;

некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.), арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований, приведенных в ответе на вопрос 300, металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т. п.).

Вопрос 300. Могут ли быть использованы в качестве РЕ-проводников сторонние проводящие части?

Ответ. Они могут быть использованы, если отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:

непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;

их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.

Вопрос 301. Что не допускается использовать в качестве PE-проводников?

Ответ. Не допускается использовать:

металлические оболочки изоляционных труб и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;

трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;

водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

Вопрос 302. В каких случаях не допускается использовать нулевые защитные проводники в качестве защитных проводников?

Ответ. Не допускается использовать в качестве защитных проводников нулевые защитные проводники электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать ОПЧ электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.

Вопрос 303. Какими должны быть наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников?

Ответ. Должны соответствовать данным табл. 1.7.4.

Таблица 1.7.4

Наименьшие сечения защитных проводников

Допускается, при необходимости, принимать сечение защитных проводников менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения ≤ 5 с):

где S– площадь поперечного сечения защитного проводника, мм^2;

I– ток КЗ, обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппаратом в соответствии с табл. 1.7.1 и 1.7.2 или за время не более 5 с, А;

t– время срабатывания защитного аппарата, с;

k– коэффициент, значение которого зависит от материала проводника, его изоляции, начальной и конечной температур. Значения k для защитных проводников в различных условиях приведены в табл. 1.7.6–1.7.9 настоящих Правил.

Вопрос 304. Каким должно быть сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками?

Ответ. Во всех случаях должно быть не менее: 2,5 мм^2– при наличии механической защиты; 4 мм^2 – при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм^2.

Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники)

Вопрос 305. В каких цепях могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник) функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников?

Ответ. Могут быть совмещены в многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм^2 по меди или 16 мм^2 по алюминию.

Вопрос 306. В каких цепях не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников?

Ответ. Не допускается в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ до 1 кВ однофазным потребителям электроэнергии.

Вопрос 307. Допускается ли использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника?

Ответ. Такое использование не допускается. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.

Вопрос 308. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, допускается ли объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии?

Ответ. Такое объединение не допускается.

Вопрос 309. Что необходимо предусмотреть в месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники?

Ответ. Необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного (РЕ) проводника.

Проводники системы уравнивания потенциалов

Вопрос 310. Какие проводники могут быть использованы в качестве проводников системы уравнивания потенциалов?

Ответ. Могут быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в ответе на вопрос 299, или специально проложенные проводники или их сочетание.

Вопрос 311. Каким должно быть сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов?

Ответ. Должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм^2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивание потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных – 6 мм^2, алюминиевых – 16 мм^2, стальных – 50 мм^2.

Вопрос 312. Каким должно быть сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов?

Ответ. Должно быть не менее:

при соединении двух ОПЧ – сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;

при соединений ОПЧ и сторонней проводящей части – половины сечения защитного проводника, подключенного к ОПЧ.

Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям, указанным в ответе на вопрос 304.

Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов

Вопрос 313. Как должны быть выполнены присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к ОПЧ?

Ответ. Должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.

Вопрос 314. Как должно быть выполнено присоединение каждой ОПЧ электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику?

Ответ. Должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник ОПЧ не допускается.

Вопрос 315. Как может быть выполнено присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов?

Ответ. Может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

Вопрос 316. Можно ли включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников?

Ответ. Такое включение не допускается за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных розеток.

Вопрос 317. Какие требования предъявляются к розеткам и вилкам штепсельного соединения, если защитные проводники и/или проводники уравнивания потенциалов могут быть разъединены при помощи того же штепсельного соединителя?

Ответ. Они должны иметь специальные защитные контакты для присоединения к ним защитных проводников или проводников уравнивания потенциалов.

Переносные электроприемники

Вопрос 318. Какие меры могут быть применены для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники?

Ответ. В зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током могут быть применены автоматическое отключение питания, защитное электрическое разделение цепей, сверхнизкое напряжение, двойная изоляция.

Вопрос 319. Какие требования к подключению к нулевому защитному проводнику в системе TN или к заземлению в системе IT металлических корпусов переносных электроприемников при применении автоматического отключение питания?

Ответ. Для этого должен быть предусмотрен специальный защитный (PE) проводник, расположенный в одной оболочке с фазными проводниками (третья жила кабеля или провода – для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая или пятая жила – для электроприемников трехфазного тока), присоединяемый к корпусу электроприемника и к защитному контакту вилки штепсельного соединителя. Использование для этих целей нулевого рабочего (N) проводника, в том числе расположенного в общей оболочке с фазными проводниками, не допускается.

Вопрос 320. Как должны быть дополнительно защищены штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью?

Ответ. Должны быть защищены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.

Вопрос 321. Как должна питаться каждая розетка при применении защитного электрического разделения цепей в стесненных помещениях с проводящим полом, стенами и потолком, а также в других помещениях с особой опасностью?

Ответ. Должна питаться от индивидуального разделительного трансформатора или от его отдельной обмотки.

Вопрос 322. Как должно быть выполнено присоединение проводника в штепсельных соединителях переносных электроприемников, удлинительных проводов и кабелей?

Ответ. Должен быть присоединен к розетке, а со стороны электроприемника – к вилке.

Вопрос 323. Где рекомендуется размещать УЗО розеточных цепей?

Ответ. Рекомендуется размещать в распределительных (групповых, квартирных) щитках. Допускается применять УЗО-розетки.

Вопрос 324. Как должны быть обозначены защитные проводники переносных проводов и кабелей?

Ответ. Должны быть обозначены желто-зелеными полосами.

Передвижные электроустановки

Вопрос 325. На какие объекты не распространяются требования к передвижным электроустановкам?

Ответ. Не распространяются на:

судовые электроустановки;

электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов;

электрифицированный транспорт; жилые автофургоны.

Вопрос 326. Что представляет собой автономный передвижной источник питания электроэнергией?

Ответ. Это такой источник, который позволяет осуществлять питание потребителей независимо от стационарных источников электроэнергии (энергосистемы).

Вопрос 327. Как должно выполняться питание передвижных электроустановок от стационарной электрической сети?

Ответ. Должно выполняться, как правило, от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-C-S. Объединение функций нулевого защитного проводника PE и нулевого рабочего проводника N в одном общем проводнике PEN внутри передвижной электроустановки не допускается. Разделение PEN-проводника питающей линии на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено в точке подключения установки к источнику питания.

Вопрос 328. Какое требование Правил при питании передвижных электроустановок от автономного передвижного источника?

Ответ. Его нейтраль, как правило, должна быть изолирована.

Вопрос 329. Какая защита должна быть выполнена при косвенном прикосновении в случае питания передвижной электроустановки от стационарного источника питания?

Ответ. Должно быть выполнено автоматическое отключение питания с применением устройства защиты от сверхтоков. При этом времена отключения, приведенные в табл. 1.7.1, должны быть уменьшены вдвое либо дополнительно к устройству защиты от сверхтоков должно быть применено УЗО, реагирующее на дифференциальный ток.

Вопрос 330. Какая защита должна быть установлена в точке подключения передвижной электроустановки к источнику питания?

Ответ. Должно быть установлено устройство защиты от сверхтоков и УЗО, реагирующее на дифференциальный ток, номинальный отключающий дифференциальный ток которого должен быть на 1–2 ступени больше соответствующего тока УЗО, установленного на вводе в передвижную электроустановку.

Вопрос 331. Какую изоляцию должно иметь устройство присоединения ввода питания в передвижную электроустановку?

Ответ. Должно иметь двойную изоляцию.

Вопрос 332. Какие меры должны быть выполнены при применении автоматического отключения питания в системе IT для защиты при косвенном прикосновении?

Ответ. Должны быть выполнены:

защитное заземление в сочетании с непрерывным контролем изоляции, действующим на сигнал;

автоматическое отключение питания, обеспечивающее время отключения при двухфазном замыкании на ОПЧ в соответствии с табл. 1.7.5.

Таблица 1.7.5

Наибольшие допустимые времена защитного автоматического отключения для системы IT в передвижных электроустановках, питающихся от автономного передвижного источника

Вопрос 333. Что должно быть применено для обеспечения автоматического отключения питания?

Ответ. Должно быть применено: устройство защиты от сверхтоков в сочетании с УЗО, реагирующим на дифференциальный ток, или устройством непрерывного контроля изоляции, действующим на отключение, или УЗО, реагирующим на потенциал корпуса относительно земли.

Вопрос 334. Что должно быть предусмотрено на вводе в передвижную электроустановку?

Ответ. Должна быть предусмотрена главная шина уравнивания потенциалов, к которой должны быть присоединены:

нулевой защитный проводник РЕ или защитный проводник РЕ питающей линии;

защитный проводник передвижной электроустановки с присоединенными к нему защитными проводниками ОПЧ;

проводники уравнивания потенциалов корпуса и других сторонних проводящих частей передвижном электроустановки;

заземляющий проводник, присоединенный к местному заземлителю передвижной электроустановки (при его наличии).

При необходимости открытые и сторонние проводящие части должны быть соединены между собой посредством проводников дополнительного уравнивания потенциалов.

Вопрос 335. Какие требования к выполнению защитного заземления передвижной электроустановки в системе IT?

Ответ. Должно быть выполнено с соблюдением требований либо к его сопротивлению, либо к напряжению прикосновения при однофазном замыкании на ОПЧ.

Вопрос 336. Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства передвижной электроустановки?

Ответ. Не должно превышать 25 Ом. Допускается повышение указанного сопротивления в соответствии с ответом на вопрос 286.

Вопрос 337. Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства с соблюдением требований к напряжению прикосновения?

Ответ. В этом случае сопротивление не нормируется, но должно быть выполнено условие:

Rз ≤ 25/Iз

где Rз – сопротивление заземляющего устройства передвижной электроустановки, Ом;

Iз – полный ток однофазного замыкания на ОПЧ передвижной электроустановки, А.

Вопрос 338. В каких случаях допускается не выполнять местный заземлитель для защитного заземления передвижной электроустановки, питающейся от автономного передвижного источника питания с изолированной нейтралью?

Ответ. Допускается в следующих случаях:

автономный источник питания и электроприемники расположены непосредственно на передвижной электроустановке, их корпуса соединены между собой при помощи защитного проводника, а от источника не питаются другие электроустановки;

автономный передвижной источник питания имеет свое заземляющее устройство для защитного заземления, все ОПЧ передвижной электроустановки, ее корпус и другие сторонние проводящие части надежно соединены с корпусом автономного передвижного источника при помощи защитного проводника, а при двухфазном замыкании на разные корпуса электрооборудования в передвижной электроустановке обеспечивается время автоматического отключения питания в соответствии с табл. 1.7.5.

Вопрос 339. Как осуществляется контроль изоляции автономных передвижных источников питания с изолированной нейтралью?

Ответ. Они должны иметь устройство непрерывного контроля сопротивления изоляции относительно корпуса (земли) со световым и звуковым сигналами. Должна быть обеспечена возможность проверки исправности устройства контроля изоляции и его отключения. Допускается не устанавливать устройство непрерывного контроля изоляции с действием на сигнал на передвижной электроустановке, питающейся от такого автономного передвижного источника, если при этом выполняется условие в ответе на вопрос 338 (абзац 2).

Вопрос 340. Как должна быть обеспечена защита от прямого прикосновения в передвижных электроустановках?

Ответ. Должна быть обеспечена применением изоляции токоведущих частей, ограждении и оболочек со степенью защиты не менее IP2X. Применение барьеров и размещение вне пределов досягаемости не допускается. В цепях, питающих штепсельные розетки для подключения электрооборудования, используемого вне помещения передвижной установки, должна быть выполнена дополнительная защита в соответствии с ответом на вопрос 320.

Вопрос 341. Какие требования предъявляются к защитным и заземляющим проводникам и проводникам уравнивания потенциалов?

Ответ. Должны быть медными, гибкими, как правило, находиться в общей оболочке с фазными проводниками. Сечение проводников должно соответствовать требованиям: защитных и заземляющих – в ответах на вопросы 303–304, уравнивания потенциалов – в ответах на вопросы 310–312. При применении системы IT допускается прокладка защитных и заземляющих проводников и проводников уравнивания потенциалов отдельно от фазных проводников.

Вопрос 342. Допускается ли одновременное отключение всех проводников линии, питающей передвижную электроустановку, включая защитный проводник, при помощи одного коммутационного аппарата (разъема)?

Ответ. Такое одновременное отключение допускается.

Вопрос 343. Какое требование предъявляется к вилке штепсельного соединителя в случае, если передвижная электроустановка питается с использованием штепсельных соединителей?

Ответ. Вилка должна быть подключена со стороны передвижной электроустановки и иметь оболочку из изолирующего материала.

Электроустановки помещений для содержания животных

Вопрос 344. Какие защитные мероприятия должны быть выполнены для защиты людей и животных при косвенном прикосновении?

Ответ. Должно быть выполнено автоматическое отключение питания с применением системы TN-C-S. Разделение PEN-проводника на нулевой защитный (PE) и нулевой рабочий (N) проводники следует выполнять на вводном щитке. При питании таких электроустановок от встроенных и пристроенных подстанций должна быть применена система TN-S, при этом нулевой рабочий проводник должен иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников на всем его протяжении.

Вопрос 345. Чему должно быть равно время защитного автоматического отключения питания в помещениях для содержания животных, а также в помещениях, связанных с ними при помощи сторонних проводящих частей.

Ответ. Должно соответствовать данным табл. 1.7.6.

Таблица 1.7.6

Наибольшие допустимые времена защитного автоматического отключения для системы TN в помещениях для содержания животных

Если указанное время отключения не может быть гарантировано, необходимы дополнительные защитные меры, например, дополнительное уравнивание потенциалов.

Вопрос 346. Какие требования предъявляются к PEN-проводнику на вводе в помещение?

Ответ. Он должен быть повторно заземлен. Значение сопротивления повторного заземления должно соответствовать нормам, указанным в ответе на вопрос 281.

Вопрос 347. Какие защитные меры необходимо предусматривать в помещениях для содержания животных?

Ответ. В таких помещениях необходимо предусматривать защиту не только для людей, но и животных, для чего должна быть выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов, соединяющая все открытые и сторонние проводящие части, доступные одновременному прикосновению (трубы водопровода, вакуумпровода, металлические ограждения стойл, металлические привязи и др.).

Вопрос 348. Что должно быть выполнено в зоне размещения животных в полу?

Ответ. Должно быть выполнено выравнивание потенциалов при помощи металлической сетки или другого устройства, которое должно быть соединено с дополнительной системой уравнивания потенциалов.

Вопрос 349. Что должны обеспечивать устройства выравнивания и уравнивания потенциалов?

Ответ. Должны обеспечивать в нормальном режиме работы электрооборудования напряжение прикосновения не более 0,2 В, а в аварийном режиме при времени отключения более указанного в табл.1.7.6 для электроустановок в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках – не более 12 В.

Вопрос 350. Какая дополнительная защита от прямого прикосновения должна быть для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки?

Ответ. Должна быть дополнительная защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

Вопрос 351. Какая должна быть выполнена защита в животноводческих помещениях, в которых отсутствуют условия, требующие выполнения выравнивания потенциалов?

Ответ. Должна быть выполнена защита при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100 мА, устанавливаемых на вводном щитке.

1.9. Изоляция электроустановок

Область применения. Определения

Вопрос 352. Какая область распространения настоящего раздела ПУЭ?

Ответ. Распространяется на выбор изоляции электроустановок переменного тока на номинальное напряжение 6-750 кВ.

Вопрос 353. Что является длиной пути утечки изоляции (изолятора) или составной изоляционной конструкции?

Ответ. Является наименьшее расстояние по поверхности изоляционное детали между металлическими частями разного потенциала.

Вопрос 354. Что представляет собой эффективная длина пути утечки?

Ответ. Представляет собой часть длины пути утечки, определяющая электрическую прочность изолятора или изоляционной конструкции в условиях загрязнения и увлажнения.

Вопрос 355. Как определяется удельная эффективная длина пути утечки?

Ответ. Определяется как отношение эффективной длины пути утечки к наибольшему рабочему межфазному напряжению сети, в которой работает электроустановка.

Вопрос 356. Что такое коэффициент использования длины пути утечки?

Ответ. Это поправочный коэффициент, учитывающий эффективность использования длины пути, утечки изолятора или изоляционной конструкции.

Вопрос 357. Что представляет собой степень загрязнения (СЗ)?

Ответ. Это показатель, учитывающий влияние загрязненности атмосферы на снижение электрической прочности изоляции электроустановок.

Вопрос 358. Что такое карта степеней загрязнения (КСЗ)?

Ответ. Это географическая карта, районирующая территорию по СЗ.

Общие требования

Вопрос 359. Как должен производиться выбор изоляторов или изоляционных конструкций из стекла и фарфора?

Ответ. Должен производиться по удельной эффективной длине пути утечки в зависимости от СЗ в месте расположения электроустановки и ее номинального напряжения. Может производиться также по разрядным характеристикам в загрязненном и увлажненном состоянии.

Вопрос 360. Как должен производиться выбор полимерных изоляторов или конструкций в зависимости от СЗ и номинального напряжения электроустановки?

Ответ. Должен производиться по разрядным характеристикам в загрязненном и увлажненном состоянии.

Вопрос 361. Как должно производиться определение СЗ?

Ответ. Должно производиться в зависимости от характеристик источников загрязнения и расстояния от них до электроустановки (см. табл. 1.9.3–1.9.18 настоящих Правил). Если использование этих таблиц невозможно, то определение СЗ следует производить по КСЗ.

Вопрос 362. Как должна определяться длина пути утечки L (см) изоляторов и изоляционных конструкций?

Ответ. Должна определяться по формуле:

L = λэ Uk,

где λэ– удельная эффективная длина пути утечки, приведенная в табл. 1.9.1, см/кВ;

U– наибольшее рабочее междуфазное напряжение, кВ;

k– коэффициент использования длины пути утечки (см. табл. 1.9.44-1.9.53 настоящих Правил).

Таблица 1.9.1

Удельная эффективная длина пути утечки поддерживающих гирлянд изоляторов и штыревых изоляторов ВЛ на металлических и железобетонных опорах, внешней изоляции электрооборудования и изоляторов ОРУ

Удельная эффективная длина пути утечки поддерживающих гирлянд и штыревых изоляторов ВЛ на высоте более 1 000 м над уровнем моря должна быть увеличена по сравнению с нормированной в табл. 1.9.1:

от 1 000 до 2 000 м – на 5 %;

от 2 000 до 3 000 м – на 10 %;

от 3 000 до 4 000 м – на 15 %.

Изоляция ВЛ

Вопрос 363. Как определяется количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих гирляндах и в последовательной цепи гирлянд специальной конструкции (V-образных, Λ-образных, Υ-образных, и других, составленных из изоляторов одного типа) для ВЛ на металлических и железобетонных опорах?

Ответ. Определяется по формуле:

где Lи – длина пути утечки одного изолятора по стандарту или техническим условиям на изолятор конкретного типа, см. Если расчет m не дает целого числа, то выбирают следующее целое число.

Вопрос 364. Какое количество подвесных тарельчатых изоляторов из стекла или фарфора допускается принимать на ВЛ 35-220 кВ с деревянными опорами в районах с 1-2-й СЗ?

Ответ. Допускается принимать на 1 меньше, чем для ВЛ на металлических или железобетонных опорах.

Вопрос 365. Какой должна быть удельная эффективная длина пути утечки изоляторов на ВЛ 6-20 кВ с деревянными опорами или деревянными траверсами на металлических и железобетонных опорах в районах с 1-2-й СЗ?

Ответ. Должна быть не менее 1,5 см/кВ.

Вопрос 366. Что должно предусматриваться в гирляндах опор больших переходов?

Ответ. Должно предусматриваться по одному дополнительному тарельчатому изолятору из стекла или фарфора на каждые 10 м превышения высоты опоры сверх 50 м по отношению к количеству изоляторов нормального исполнения, определенному для одноцепных гирлянд при λэ= 1,9 см/кВ для ВЛ 6-35 кВ и λэ= 1,4 см/кВ для ВЛ 110–750 КВ. При этом количество изоляторов в гирляндах этих опор должно быть не менее требуемого по условиям загрязнения в районе перехода.

Вопрос 367. Сколько должно быть предусмотрено изоляторов в гирляндах тарельчатых изоляторов из стекла или фарфора, подвешенных на высоте более 100 м?

Ответ. Должны предусматриваться сверх определенного два дополнительных изолятора.

Внешняя стеклянная и фарфоровая изоляция электрооборудования и ОРУ

Вопрос 368. Какой должна быть удельная эффективная длина пути утечки внешнее фарфоровой изоляции электрооборудования и изоляторов ОРУ 6-750 кВ, а также наружной части вводов ЗРУ в зависимости от СЗ и номинального напряжения (на высоте до 1 000 м над уровнем моря)?

Ответ. Должна приниматься по табл. 1.9.1.

Эта величина для электрооборудования и изоляторов ОРУ 6220 кВ, расположенных на высоте более 1 000 м, должна приниматься: на высоте до 2 000 м по табл. 1.9.1, а на высоте от 2 000 до 3 000 м – на одну ступень загрязнения выше по сравнению с нормированной.

Вопрос 369. Как следует определять число тарельчатых изоляторов в натяжных и поддерживающих гирляндах ОРУ?

Ответ. Следует определять по таблицам 1.9.12-1.9.13 настоящих Правил с добавлением в каждую цепь гирлянды напряжением 110–150 кВ – 1, 220–330 кВ – 2, 500 кВ – 3, 750 кВ – 4 изоляторов.

Вопрос 370. Что следует предусматривать в районах с условиями загрязнения, превышающими 4-ю СЗ?

Ответ. Следует предусматривать, как правило, сооружение ЗРУ.

Вопрос 371. Какие ОРУ не должны располагаться в зонах с 3-4-й СЗ?

Ответ. Не должны располагаться ОРУ 500–750 кВ и, как правило, ОРУ 110–330 кВ с большим количеством присоединений.

Вопрос 372. Какой должна быть удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции электрооборудования и изоляторов в ЗРУ 110 кВ и выше?

Ответ. Должна быть не менее 1,2 см/кВ в районах с 1-й СЗ и не менее 1,5 см/кВ в районах с 2-4-ой СЗ.

Вопрос 373. Какие КРУН и КТП должны применяться в районах с различными СЗ?

Ответ. В районах с 1-3-й СЗ должны применяться КРУН и КТП с изоляцией по табл. 1.9.1. В районах с 4-й СЗ допускается применение только КРУН и КТП с изоляторами специального исполнения.

Вопрос 374. Как должны выбираться изоляторы гибких и жестких наружных открытых токопроводов?

Ответ. Должны выбираться с удельной эффективной длиной пути утечки по табл. 1.9.1: λэ= 1,9 см/кВ на номинальное напряжение 20 кВ для токопроводов 10 кВ в районах с 1-3-й СЗ; λэ= 3,0 см/кВ на номинальное напряжение 20 кВ для токопроводов 10 кВ в районах с 4-й СЗ; λэ = 2,0 см/кВ на номинальное напряжение 35 кВ для токопроводов 13,8-24 кВ в районах с 1-4-й СЗ.

Выбор изоляции по разрядным характеристикам

Вопрос 375. Какие предельные разрядные напряжения промышленной частоты должны иметь гирлянды ВЛ 6-750 кВ, внешняя изоляция электрооборудования и изоляторы ОРУ 6-750 кВ в загрязненном и увлажненном состоянии?

Ответ. Должны иметь 50 %-ные разрядные напряжения не ниже значений, приведенных в табл. 1.9.2.

Таблица 1.9.2

50 %-ные разрядные напряжения гирлянд ВЛ 6-750 кВ, внешней изоляции электрооборудования и изоляторов ОРУ 6-750 кВ в загрязненном и увлажненном состоянии

Вопрос 376. Какой должна приниматься удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения?

Ответ. Должна приниматься (не менее): для 1-й СЗ – 5 мкСм, 2-й СЗ – 10 мкСм, 3-й СЗ – 20 мкСм, 4-й СЗ – 30 мкСм.

Определение степени загрязнения

Вопрос 377. Какие территории относятся к районам с 1-й СЗ?

Ответ. Относятся территории, не попадающие в зону влияния источников продымленных и природных загрязнений (болота, высокогорные районы, районы со слабозасоленными почвами, сельскохозяйственные районы).

Вопрос 378. Как должна определяться СЗ в зоне уносов действующего или сооружаемого предприятия?

Ответ. Должна определяться по наибольшему годовому объему продукции с учетом перспективного плана развития предприятия (не более чем на 10 лет вперед).

Вопрос 379. Как определяется степень загрязнения вблизи ТЭС и промышленных котельных?

Ответ. Должна определяться по табл. 1.9.13 настоящих Правил в зависимости от вида топлива, мощности станции и высоты дымовых труб.

Вопрос 380. Как следует корректировать границы зоны с данной СЗ?

Ответ. Следует корректировать с учетом розы ветров по формуле:

где S– расстояние от границы источника загрязнения до границы района с данной СЗ, скорректированное с учетом розы ветров, м;

S_0– нормированное расстояние от границы источника загрязнения до границы района с данной СЗ при круговой розе ветров, м;

W– среднегодовая повторяемость ветров рассматриваемого румба, %;

W_0 – повторяемость ветров одного румба при круговой розе ветров, %.

Значения S/S_0 должны ограничиваться пределами 0,5 ≤ S/S_0 ≤ 2.

Вопрос 381. Во сколько раз следует увеличить расстояния от береговой линии, приведенные в табл. 1.9.16 настоящих Правил, в районах, подверженных ветрам со скоростью более 30 м/с со стороны моря (периодичностью не реже одного раза в 10 лет)?

Ответ. Следует увеличить в 3 раза.

Коэффициенты использования основных типов изоляторов и изоляционных конструкций (стеклянных и фарфоровых)

Вопрос 382. Как следует определять коэффициенты использования k изоляционных конструкций, составленных из однотипных изоляторов?

Ответ. Следует определять как

k = Kи Kk,

где Kи – коэффициент использования изолятора;

Kk– коэффициент использования составной конструкции с параллельными или последовательно-параллельными ветвями.

Вопрос 383. Как следует определять коэффициенты использования подвесных тарельчатых изоляторов?

Ответ. Эти данные табулированы в табл. 1.9.20 и 1.9.21 настоящих Правил.

Вопрос 384. Чему должны приниматься коэффициенты использования штыревых изоляторов (линейных, опорных) со слабо развитой поверхностью?

Ответ. Должны приниматься равными 1,0; с сильно развитой поверхностью – 1,1.

Вопрос 385. Как следует определять коэффициенты использования внешней изоляции электрооборудования наружной установки, выполненной в виде одиночных изоляционных конструкции, в том числе опорных изоляторов наружной установки до 110 кВ, а также подвесных изоляторов стержневого типа на 110 кВ?

Ответ. Следует определять по табл. 1.9.22 настоящих Правил в зависимости от отношения длины пути утечки изолятора или изоляционной конструкции к длине их изоляционной части.

Вопрос 386. Чему равны коэффициенты использования одноцепных гирлянд и одиночных опорных колонок, составленных из однотипных изоляторов?

Ответ. Их следует принимать равными 1,0.

Вопрос 387. Чему равны коэффициенты использования Λ-образных и V-образных гирлянд с одноцепными ветвями?

Ответ. Их следует принимать равными 1,0.

Вопрос 388. Чему равны коэффициенты использования составных конструкций с последовательно-параллельными ветвями, составленными из изоляторов одного типа (гирлянд типа Y или Λ, опорных колонок с различным числом параллельных ветвей по высоте, а также подстанционных аппаратов с растяжками)?

Ответ. Их следует принимать равными 1,1.

Вопрос 389. Как должны определяться коэффициенты использования К одноцепных гирлянд и одиночных опорных колонок, составленных из разнотипных изоляторов с коэффициентами использования Ки1 и Ки2?

Ответ. Должны определяться по формуле:

где L_1 н L_2 – длина пути утечки участков конструкции из изоляторов соответствующего типа. Аналогичным образов должна определяться величина Ки для конструкций указанного вида при числе разных типов изоляторов, большем двух.

6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

6.1. Общая часть

Область применения. Определения

Вопрос 390. На какие установки электрического освещения распространяется настоящий раздел ПУЭ?

Ответ. Распространяется на установки электрического освещения зданий, помещений и сооружений наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, территорий предприятий и учреждений, на установки оздоровительного ультрафиолетового облучения длительного действия, установки световой рекламы, световые знаки и иллюминационные установки.

Вопрос 391. Какие термины и определения установлены настоящими Правилами к сетям и объектам электрического освещения?

Ответ. Установлены термины и определения, приведенные в табл. 6.1.1.

Таблица 6.1.1

Термины и определения установок электрического освещения

Окончание табл. 6.1.1

Общие требования

Вопрос 392. Какие лампы следует применять для электрического освещения?

Ответ. Следует применять, как правило, разрядные лампы низкого давления (например, люминесцентные), лампы высокого давления (например, металлогалогенные типа ДРИ, ДРИЗ, натриевые типа ДНаТ, ксеноновые типа ДКсТ, ДКсТЛ, ртутно-вольфрамовые, ртутные типа ДРЛ). Допускается использование и ламп накаливания.

Вопрос 393. При каких условиях допускается применение для внутреннего освещения ксеноновых ламп типа ДКсТ (кроме ДКсТЛ)?

Ответ. Допускается с разрешения Госсанинспекции и при условии, что горизонтальная освещенность на уровнях, где возможно длительное пребывание людей, не превышает 150 лк, а места нахождения крановщиков экранированы от прямого света ламп.

Вопрос 394. Какие условия должны соблюдаться при применении люминесцентных ламп в осветительных установках?

Ответ. Должны соблюдаться следующие условия для обычного исполнения светильников:

температура окружающей среды не должна быть ниже плюс 5 °C;

напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 90 % номинального.

Вопрос 395. Какие светильники рекомендуются для аварийного освещения?

Ответ. Рекомендуется применять светильники с лампами накаливания или люминесцентными. Разрядные лампы высокого давления допускается использовать при обеспечении их мгновенного зажигания и перезажигания.

Вопрос 396. Какое напряжение должно применяться для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения?

Ответ. Как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или постоянного тока. В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от высоты их установки.

Напряжение 380 В для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения может использоваться при соблюдении следующих условий:

ввод в осветительный прибор и независимый, не встроенный в прибор, пускорегулирующий аппарат выполняется проводами или кабелем с изоляцией на напряжение не менее 660 В;

ввод в осветительный прибор двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В не допускается.

Вопрос 397. Какие требования к применению светильников в помещениях с повышенной опасностью и особоопасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м?

Ответ. Применение светильников класса защиты 0 запрещается; необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена УЗО с током срабатывания до 30 мА.

Вопрос 398. Какие условия применения осветительных приборов, установленных ниже 2,5 м от поверхности земли или площадки обслуживания в установках освещения фасадов зданий, скульптур, монументов, подсвета зелени?

Ответ. Может применяться напряжение до 380 В при степени защиты осветительных приборов не ниже IP54.

В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12 В.

Вопрос 399. Какие предельные напряжения должны применяться для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания?

Ответ. Должны применяться напряжения:

в помещениях без повышенной опасности – не выше 220 В;

в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных – не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников; в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор.

Вопрос 400. Какое напряжение может применяться для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами?

Ответ. Может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.

Вопрос 401. При каком напряжении могут применяться для местного освещения лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ?

Ответ. Могут применяться при напряжении не выше 220 В в арматуре, специально предназначенной для местного освещения.

Вопрос 402. Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

Ответ. Должно применяться напряжение не выше 50 В.

Вопрос 403. Какое напряжение должно применяться для питания ручных светильников при наличии особо неблагоприятных условий и в наружных установках?

Ответ. Должно применяться напряжение не выше 12 В.

Вопрос 404. Какое напряжение допускается для переносных светильников, устанавливаемых на переставных стойках на высоте 2,5 м и более?

Ответ. Допускается применять напряжение до 380 В.

Вопрос 405. Как должно производиться питание светильников напряжением до 50 В?

Ответ. Должно производиться от разделяющих трансформаторов или автономных источников питания.

Аварийное освещение

Вопрос 406. На какие виды освещения разделяется аварийное освещение?

Ответ. Разделяется на освещение безопасности (предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения) и эвакуационное.

Вопрос 407. Какие требования предъявляются к питанию светильников рабочего освещения и светильникам освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах?

Ответ. Должны питаться от независимых источников.

Вопрос 408. К какой сети должны быть присоединены светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях?

Ответ. Должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения), или при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.

В зданиях без естественного освещения их питание следует выполнять аналогично питанию светильников освещения безопасности.

Вопрос 409. Что должно предусматриваться в производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 и более человек, независимо от наличия освещения безопасности?

Ответ. Должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели «выход», автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т. п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели «выход» должны иметь автономный источник питания.

Вопрос 410. Как могут питаться светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме?

Ответ. Могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.

Вопрос 411. Допускается ли применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением в общих шкафах?

Ответ. Такое применение не допускается, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, ключей управления). Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.

Вопрос 412. Можно ли использовать сети, питающие силовые электроприемники, для питания освещения безопасности и эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения?

Ответ. Использовать такие сети не допускается.

Выполнение и защита осветительных сетей

Вопрос 413. Как должно выбираться сечение нулевых рабочих проводников трехфазных питающих и групповых линий с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ при одновременном отключении всех фазных проводов линии?

Ответ. Должно выбираться:

для участков сети, по которые протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, равные фазному независимо от сечения;

для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному при сечении фазных проводников менее или равном 16 мм^2 для медных и 25 мм^2 для алюминиевых проводов и не менее 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 мм^2 для медных и 25 мм^2 для алюминиевых проводов.

Вопрос 414. Каким следует принимать сечение нулевых рабочих проводников при защите трехфазных осветительных питающих и групповых линий предохранителями или однополюсными автоматическими выключателями при любых источниках света?

Ответ. Следует принимать равным сечению фазных проводников.

Вопрос 415. Как должны быть защищены трансформаторы, используемые для питания светильников до 50 В?

Ответ. Должны быть защищены со стороны высшего напряжения. Защита должна быть предусмотрена также на отходящих линиях низшего напряжения. Если трансформаторы питаются отдельными группами от щитков и аппарат защиты на щитке обслуживает не более трех трансформаторов, то установка дополнительных аппаратов защиты со стороны высшего напряжения каждого трансформатора необязательна.

Вопрос 416. Разрешается ли установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью?

Ответ. Такая установка аппаратов защиты запрещается.

Защитные меры безопасности

Вопрос 417. Как следует осуществлять защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами?

Ответ. Следует осуществлять:

в сетях с заземленной нейтралью – присоединением к заземляющему винту корпуса светильника PE-проводника. Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника запрещается;

в сетях о изолированной нейтралью, а также в сетях, переключаемых на питание от аккумуляторной батареи – присоединением к заземляющему винту корпуса светильника защитного проводника. При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защищенный проводник должен быть гибким.

Вопрос 418. Как следует осуществлять защитное заземление корпусов светильников общего освещения с лампами ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ и люминесцентными с вынесенными пускорегулирующими аппаратами?

Ответ. Следует осуществлять при помощи перемычки между заземляющим винтом заземленного пускорегулирующего аппарата и заземляющим винтом светильника.

Вопрос 419. Каким требованиям должно удовлетворять защитное заземление металлических корпусов светильников местного освещения на напряжение выше 50 В?

Ответ. Должно удовлетворять следующим требованиям:

если защитные проводники присоединяются не к корпусу светильника, а к металлической конструкции, на которой светильник установлен, то между этой конструкцией, кронштейном и корпусом светильника должно быть надежное электрическое соединение;

если между кронштейном и корпусом светильника нет надежного электрического соединения, то оно должно быть осуществлено при помощи специально предназначенного для этой цели защитного проводника.

Вопрос 420. Какие переносные светильники должны применяться в помещениях без повышенной опасности производственных, жилых и общественных зданий при напряжении выше 50 В?

Ответ. Должны применяться переносные светильники класса 1.

Вопрос 421. Можно ли подключать под общий контактный зажим защитные проводники в сетях с заземленной нейтралью в групповых линиях, питающих светильники общего освещения и штепсельные розетки?

Ответ. Не допускается подключать под общий контактный зажим нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.

Вопрос 422. Что должно быть дополнительно выполнено при осуществлении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения?

Ответ. Должно быть выполнено также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (РЕN) – проводнику в сетях с заземленной нейтралью.

Вопрос 423. Какие требования к выполнению заземления при установке осветительных приборов наружного освещения на железобетонных и металлических опорах электрифицированного городского транспорта в сетях с изолированной нейтралью?

Ответ. Осветительный приборы и опоры заземлять не допускается. В сетях с заземленной нейтралью они должны сеть присоединены к PEN-проводнику.

Вопрос 424. Какая защитная мера рекомендуется для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т. п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S?

Ответ. Рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в три раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.

6.2. Внутреннее освещение

Общие требования

Вопрос 425. Как должна выполняться компенсация PM светильников с люминесцентными лампами?

Ответ. Светильники должны применяться с пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 0,9 при светильниках на две лампы и более и 0,85 при одноламповых светильниках.

Для ламп типа ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ может применяться как групповая, так и индивидуальная компенсация РМ. При групповой компенсации должны отключаться компенсирующие устройства одновременно с отключением ламп.

Вопрос 426. Как может осуществляться питание светильника местного освещения (без понижающего трансформатора или через него)?

Ответ. Может осуществляться при помощи ответвления от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник. При этом может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А.

Вопрос 427. Как должно производиться питание установок оздоровительного ультрафиолетового облучения?

Ответ. Должно производиться:

установок длительного действия – по отдельным групповым линиям от щитков рабочего освещения или самостоятельных групповых щитков;

установок кратковременного действия (фотариев) – по отдельным линиям от электросиловой сети или питающей сети и рабочего освещения.

Питающая осветительная сеть

Вопрос 428. Как допускается питать рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение?

Ответ. Допускается питать от общих линий с электросиловыми установками или от силовых распределительных пунктов (исключение в ответе на вопрос 412).

Вопрос 429. Что можно применять вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети?

Ответ. Могут применяться присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления для питания групп светильников.

Вопрос 430. В каких местах должны устанавливаться аппараты защиты и управления?

Ответ. Должны устанавливаться в местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам. При питании осветительной сети от силовых РП, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.

Групповая сеть

Вопрос 431. Какое предельное количество ламп должна содержать каждая групповая линия?

Ответ. Должна содержать, как правило, на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ; в это число включаются также штепсельные розетки.

В производственных, общественных и жилых зданиях на однофазные группы освещения лестниц, этажных коридоров, холлов, технических подполий и чердаков допускается присоединять до 60 ламп накаливания, каждая мощностью до 60 Вт.

Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т. п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Вт включительно – до 100 ламп на фазу. В групповых линиях, питающих лампы мощностью 10 кВт и более, каждая лампа должна иметь самостоятельный аппарат защиты.

Вопрос 432. В каких местах групповых линий должны быть установлены аппараты защиты?

Ответ. Должны быть установлены в начале каждой групповой линии, в том числе питаемой от шинопроводов на всех фазных проводниках. Установка аппаратов защиты в нулевых защитных проводниках запрещается.

Вопрос 433. Как должны прокладываться рабочие нулевые проводники групповых линий?

Ответ. Должны прокладываться при применении металлических труб совместно с фазными проводниками в одной трубе, а при прокладке кабелями или многожильными проводами должны быть заключены в общую оболочку с фазными проводами.

Вопрос 434. Допускается ли совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения?

Ответ. Такая прокладка не рекомендуется. Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников.

Вопрос 435. При каком условии допускается питать от разных фаз одного трехфазного шинопровода светильники рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения?

Ответ. Допускается при условии прокладки к шинопроводу самостоятельных линий для рабочего освещения и освещения безопасности или эвакуационного освещения.

Вопрос 436. Какое требование предъявляется к светильникам, устанавливаемым в подвесные потолки из горючих материалов?

Ответ. Должны иметь между местами их примыкания к конструкции потолка прокладки из негорючих теплостойких материалов в соответствии с требованиями НПБ 249-97.

6.3. Наружное освещение

Источники света, установка осветительных приборов и опор

Вопрос 437. Как могут устанавливаться осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы)?

Ответ. Могут устанавливаться на специально предназначенных для наружного освещения опорах, опорах ВЛ до 1 кВ, опорах контактной сети электрифицированного городского транспорта всех видов токов напряжением до 600 В, стенах и перекрытиях зданий и сооружений, мачтах (в том числе мачтах отдельно стоящих молниеотводов), технологических эстакадах, площадках технологических установок и дымовых труб, парапетах и ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений независимо от отметки их расположения; могут быть подвешены на тросах, укрепленных на стенах зданий и опорах, а также установлены на уровне земли и ниже.

Вопрос 438. Как должна выполняться установка светильников наружного освещения на опорах ВЛ до 1 кВ?

Ответ. Должна выполняться:

при обслуживании светильников с телескопической вышки с изолирующим звеном, как правило, выше проводов ВЛ или на уровне нижних проводов ВЛ при размещении светильников и проводов ВЛ с разных сторон опор. Расстояние по горизонтали от светильника до ближайшего провода ВЛ должно быть не менее 0,6 м;

при обслуживании светильников иными способами – ниже проводов ВЛ. Расстояние по вертикали от светильника до провода ВЛ (в свету) должно быть не менее 0,2 м, расстояние по горизонтали от светильника до опоры (в свету) должно быть не более 0,4 м.

Вопрос 439. На какой предельной высоте должны устанавливаться светильники над проезжей частью улиц, дорог и площадей?

Ответ. Должны устанавливаться на высоте не менее 6,5 м. При установке светильников над контактной сетью трамвая высота установки светильников должна быть не менее 8 м до головки рельса. При расположении светильников над контактной сетью троллейбуса – не менее 9 м от уровня проезжей части. Расстояние по вертикали от проводов линий уличного освещения до поперечин контактной сети или до подвешенным к поперечинам иллюминационных гирлянд должно быть не менее 0,5 м.

Вопрос 440. На какой предельной высоте должны устанавливаться светильники над бульварами и пешеходными дорогами?

Ответ. Должны устанавливаться на высоте не менее 3 м. Наименьшая высота установки осветительных приборов для освещения газонов и фасадов зданий и сооружений и для декоративного освещения не ограничивается при условии соблюдения требований, указанных в ответе на вопрос 398.

Вопрос 441. Как могут устанавливаться светильники для освещения транспортных развязок, городских и других площадей?

Ответ. Могут устанавливаться на опорах высотой 20 м и более при условии обеспечения безопасности их обслуживания (например, опускание светильников, устройство площадок, использование вышек и т. п.).

Вопрос 442. При каком условии допускается размещать светильники в парапетах и ограждениях мостов эстакад из несгораемых материалов на высоте 0,9–1,3 м над проезжей частью?

Ответ. Допускается при условии защиты от прикосновений к токо-ведущим частям светильников.

Вопрос 443. На каких допустимых расстояниях должны располагаться опоры установок освещения площадей, улиц, дорог?

Ответ. Должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным движением не менее 0,6 м на других улицах, дорогах и площадях. Это расстояние разрешается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов городского транспорта и грузовых машин. При отсутствии бортового камня расстояние от кромки проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть не менее 1,75 м.

На территориях промышленных предприятий расстояние от опоры наружного освещения до проезжей части рекомендуется принимать не менее 1 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,6 м.

Вопрос 444. При каком условии допускается устанавливать опоры за кюветом на улицах и дорогах, имеющих кюветы?

Ответ. Допускается устанавливать, если расстояние от опоры до ближайшей границы проезжей части не превышает 4 м. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью.

Вопрос 445. Как рекомендуется устанавливать опоры на пересечениях и примыканиях улиц и дорог?

Ответ. Рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 1,5 м от начала закругления тротуаров, не нарушая линии установки опор.

Вопрос 446. Как следует устанавливать опоры наружного освещения на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах, транспортных эстакадах и т. п.)?

Ответ. Следует устанавливать в створе ограждений и стальных станинах или на фланцах, прикрепляемых к несущим элементам инженерного сооружения.

Вопрос 447. Как должны устанавливаться светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев?

Ответ. Должны устанавливаться вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или следует применять тросовую подвеску светильников.

Питание установок наружного освещения

Вопрос 448. Как может выполняться питание установок наружного освещения?

Ответ. Может выполняться непосредственно от ТП, РП и ВРУ

Вопрос 449. Какие требования к прокладке линий для питания светильников уличного освещения, а также наружного освещения промышленных предприятий?

Ответ. Должны прокладываться, как правило, самостоятельные линии. Питание светильников допускается выполнять от дополнительно прокладываемых для этого фазных и общего нулевого провода воздушной электрической сети города, населенного пункта, промышленного предприятия.

Вопрос 450. К какой категории по надежности электроснабжения относятся осветительные установки городских транспортных и пешеходных тоннелей, осветительные установки улиц, дорог и площадей категории А?

Ответ. Относятся ко второй категории, остальные наружные осветительные установки – к третьей категории.

Вопрос 451. Как может питаться освещение открытых технологических установок, открытых площадок производства работ, открытых эстакад, складов и других открытых объектов при производственных зданиях?

Ответ. Может питаться от сетей внутреннего освещения зданий, к которым эти объекты относятся.

Вопрос 452. Как рекомендуется питать охранное освещение?

Ответ. Рекомендуется питать, как правило, по самостоятельным линиям.

Вопрос 453. Как следует осуществлять питание осветительных приборов подъездов к противопожарным водоисточникам (гидрантам, водоемам и др.)?

Ответ. Следует осуществлять от фаз ночного режима сети наружного освещения.

Вопрос 454. К какой сети рекомендуется присоединять светильники, установленные у входов в здания?

Ответ. Рекомендуется присоединять к групповой сети внутреннего освещения и, в первую очередь, к сети освещения безопасности или эвакуационного освещения, которые включаются одновременно с рабочим освещением.

Вопрос 455. Какие требования к компенсации РМ светильников с разрядными источниками в установках наружного освещения?

Ответ. Должны иметь индивидуальную компенсацию РМ. Коэффициент мощности должен быть не ниже 0,85.

При применении прожекторов с разрядными источниками света допускается групповая компенсация РМ. При групповой компенсаций необходимо обеспечивать отключение компенсирующих устройств одновременно с отключением компенсируемых ими установок.

Выполнение и защита сетей наружного освещения

Вопрос 456. Какие рекомендации настоящих Правил по выполнению сетей наружного освещения?

Ответ. Рекомендуется выполнять кабельными или воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов. В обоснованных случаях для воздушных распределительных сетей освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и населенных пунктов допускается использование неизолированных проводов.

Вопрос 457. Как следует располагать нулевые проводники сети общего пользования, выполненные неизолированными проводами, при использовании их для наружного освещения?

Ответ. Следует располагать ниже фазных проводов сети общего пользования и фазных проводов сети наружного освещения.

Вопрос 458. Что рекомендуется предусматривать в местах перехода кабельных линий к воздушным?

Ответ. Рекомендуется предусматривать отключающие устройства, установленные на опорах на высоте не менее 2,5 м. Установка отключающих устройств не требуется в местах кабельных выходов из пунктов питания наружного освещения на опоры, а также переходов дорог и обходов препятствий, выполняемых кабелем.

Вопрос 459. Должно ли быть учтено резервирование при выполнении ВЛ наружного освещения?

Ответ. Они должны выполняться без учета резервирования, а провода их могут быть разного сечения по длине линии.

Вопрос 460. Чем должен быть ограничен ввод кабеля в опоры?

Ответ. Должен быть ограничен цоколем опоры. Допускается использовать специальные ящики ввода, устанавливаемые на опорах.

Вопрос 461. Как должна выполняться электропроводка внутри опор наружного освещения?

Ответ. Должна выполняться изолированными проводами в защитной оболочке или кабелями. Внутри совмещенных опор наружного освещения и контактных сетей электрифицированного городского транспорта должны применяться кабели на напряжение не менее 600 В.

Вопрос 462. Как должны быть выполнены линии, питающие светильники, подвешенные на тросах?

Ответ. Должны выполняться кабелями, проложенными по тросу, самонесущими изолированными проводами или неизолированными проводами, проложенными на изоляторах.

Вопрос 463. Куда допускается крепить тросы для подвески светильников и питающих линий сети?

Ответ. Допускается крепить к конструкциям зданий. При этом тросы должны иметь амортизаторы.

Вопрос 464. Чему должно быть равно сечение нулевых рабочих проводников в сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, в однофазных цепях?

Ответ. Должно быть равным фазному.

Вопрос 465. Как должно выбираться сечение нулевых рабочих проводников в трехфазных сетях при одновременном отключении всех фазных проводов линии?

Ответ. Должно выбираться:

для участков сети, по которым протекает ток от ламп скомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному независимо от сечения;

для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному при сечении фазных проводников менее или равным 16 мм^2 для медных и 25 мм^2 для алюминиевых проводов и не менее 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 мм^2 для медных и 25 мм^2 для алюминиевых проводов.

Вопрос 466. Каким следует принимать коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения?

Ответ. Следует принимать равным 1,0.

Вопрос 467. Чем должны защищаться ответвления к каждому светильнику на линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу?

Ответ. Должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.

6.4. Световая реклама, знаки и иллюминация

Вопрос 468. Что должно применяться для питания газосветных трубок?

Ответ. Должны применяться сухие трансформаторы в металлическом кожухе, имеющие вторичное напряжение не выше 15 кВ. Трансформаторы должны длительно выдерживать работу при КЗ в цепи вторичной обмотки. Открытые токоведущие части открыто установленных трансформаторов должны быть удалены от горючих материалов и конструкций не менее чем на 50 мм.

Вопрос 469. Где должны быть установлены трансформаторы для питания газосветных трубок?

Ответ. Должны быть установлены по возможности в непосредственной близости от питаемых ими трубок в местах, недоступных для посторонних лиц, или в металлических ящиках, сконструированных таким образом, чтобы при открытии ящика трансформатор отключался со стороны первичного напряжения.

Вопрос 470. Какие устройства и аппараты допускаются к установке в общем ящике с трансформатором?

Ответ. Допускается установка блокировочных и компенсирующих устройств, а также аппаратов первичного напряжения при условии надежного автоматического отключения трансформатора от сети при помощи блокировочного устройства, действующего при открывании ящика.

Вопрос 471. Какой блокировкой должны быть оборудованы магазинные и подобные им витрины, в которых смонтированы части высшего напряжения газосветных установок?

Ответ. Должны быть оборудованы блокировкой, действующей только на отключение установки со стороны первичного напряжения при открывании витрин, т. е. подача напряжения на установку должна осуществляться персоналом вручную при закрытой витрине.

Вопрос 472. Как должны располагаться все части газосветной установки, расположенные вне витрин, снабженных блокировкой?

Ответ. Должны находиться на высоте не менее 3 м над уровнем земли и не менее 0,5 м над поверхностью площадок обслуживания, крыш и других строительных конструкций.

Вопрос 473. На каких расстояниях должны отстоять открытые токоведущие части газосветных трубок от металлических конструкций или частей здания?

Ответ. Должны отстоять на расстоянии не менее 20 мм, а изолированные токоведущие части – не менее 10 мм.

Расстояние между открытыми токоведущими частями газосветных трубок, не находящимися под одинаковым потенциалом, должно быть не менее 50 мм.

Вопрос 474. Что должно быть заземлено в газосветной установке?

Ответ. Должны быть заземлены открытые проводящие ее части на стороне высшего напряжения, а также один из выводов или средняя точка вторичной обмотки трансформаторов, питающих газосветные трубки.

Вопрос 475. Как должна быть выполнена сеть на стороне высшего напряжения установок рекламного освещения?

Ответ. Должна быть выполнена изолированными проводами, имеющими испытательное напряжение не менее 15 кВ. В местах, доступных для механических воздействий или прикосновения, эти провода следует прокладывать в стальных трубах, коробах и других механически прочных несгораемых конструкциях. Для перемычек между отдельными электродами, имеющих длину не более 0,4 м, допускается применение голых проводов при условии соблюдения расстояний, приведенных в ответе на вопрос 473.

Вопрос 476. На какой высоте от пола должны размещаться световые указатели направления движения в пешеходных тоннелях длиной более 80 м или имеющих ответвления?

Ответ. Должны размещаться на стенах или колоннах на высоте не менее 1,8 м от пола.

Вопрос 477. Можно ли присоединять номерные знаки зданий и витрин к сетям освещения улиц, дорог и площадей?

Ответ. Такое присоединение не допускается.

Вопрос 478. Как следует питать установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий?

Ответ. Следует, как правило, питать по самостоятельным линиям – распределительным или от сети зданий. Допускаемая мощность указанных установок не более 2 кВт на фазу при наличии резерва мощности сети. Для линии должна предусматриваться защита от сверхтоков и токов утечки (УЗО).

6.5. Управление освещением

Общие требования

Вопрос 479. Можно ли управление наружным освещением сделать общим с управлением внутренним освещением?

Ответ. Управление наружным освещением должно выполняться независимым от управления внутренним освещением.

Вопрос 480. В каких случаях управление наружным освещением предусматривается централизованным?

Ответ. Предусматривается в городах и населенных пунктах, на промышленных предприятиях, и также рекомендуется для общего освещения больших производственных помещений (площадью несколько тысяч квадратных метров) и некоторых помещений общественных зданий.

Вопрос 481. Каким образом рекомендуется производить централизованное управление освещением?

Ответ. Рекомендуется производить:

наружным освещением промышленных предприятий – из пункта управления электроснабжением предприятия, а при его отсутствии – с места, где находится обслуживающий персонал;

наружным освещением городов и населенных пунктов – из пункта управления наружным освещением;

внутренним освещением – из помещения, в котором находится обслуживающий персонал.

Вопрос 482. От каких источников рекомендуется предусматривать питание устройств централизованного управления наружным и внутренним освещением?

Ответ. Рекомендуется предусматривать от двух независимых источников. Питание децентрализованных устройств управления допускается выполнять от линий, питающих осветительные установки.

Вопрос 483. Что должно предусматриваться в системах централизованного управления наружным и внутренним освещением?

Ответ. Должно предусматриваться автоматическое включение освещения в случаях аварийного отключения питания основной цепи или цепи управления и последующего восстановления питания.

Вопрос 484. Что может быть использовано для управления внутренним и наружным освещением?

Ответ. Могут быть использованы аппараты управления, установленные в РУ подстанций, РП питания, ВРУ, групповых щитках.

Вопрос 485. Сколько неконтролируемых пунктов питания допускается в каскадных контролируемых схемах централизованного управления наружным освещением?

Ответ. Допускается не более двух неконтролируемых пунктов питания.

Управление внутренним освещением

Вопрос 486. Какое количество аппаратов управления рекомендуется устанавливать на вводе в каждый щиток?

Ответ. Рекомендуется устанавливать в каждый щиток аппарат управления при питании от одной линии четырех и более групповых щитков с числом групп 6 и более.

Вопрос 487. В каких местах рекомендуется устанавливать выключатели светильников, находящихся в помещениях с неблагоприятными условиями среды?

Ответ. Рекомендуется выносить выключатели в смежные помещения с лучшими условиями среды. Выключатели светильников душевых и раздевалок при них, горячих цехов столовых должны устанавливаться вне этих помещений.

Вопрос 488. Как следует распределять светильники в помещениях с четырьмя и более светильниками рабочего освещения, не имеющих освещения безопасности и эвакуационного освещения?

Ответ. Рекомендуется распределять не менее, чем на две самостоятельно управляемые группы.

Вопрос 489. С каких мест можно производить управление освещением безопасности и эвакуационным освещением?

Ответ. Можно производить:

непосредственно из помещения;

с групповых щитков;

с РП, ВРУ и РУ подстанций;

централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом доступ к аппаратам управления должен быть возможен только обслуживающему персоналу.

Вопрос 490. Как должны управляться светильники местного освещения?

Ответ. Должны управляться индивидуальными выключателями, являющимися конструктивной частью светильника или располагаемыми в стационарной части электропроводки. При напряжении до 50 В для управления светильниками допускается использовать штепсельные розетки.

Управление наружным освещением

Вопрос 491. В течение какого времени система управления наружным освещением должна обеспечивать его отключение?

Ответ. Должна обеспечивать в течение не более 3 мин.

Вопрос 492. Каким рекомендуется выполнять централизованное управление наружным освещением городов и населенных пунктов?

Ответ. Рекомендуется выполнять:

телемеханическим – при количестве жителей более 50 тыс.;

телемеханическим или дистанционным – при количестве жителей от 20 до 50 тыс.;

дистанционным – при количестве жителей до 20 тыс.

Вопрос 493. Как рекомендуется осуществлять управление освещением территорий школ-интернатов, гостиниц, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, парков, садов, стадионов, выставок и т. п.?

Ответ. Рекомендуется осуществлять от системы управления наружным освещением населенного пункта. При этом должна быть обеспечена возможность местного управления. При питании освещения указанных объектов от сетей внутреннего освещения зданий управление наружным освещением может производиться из этих зданий.

Вопрос 494. Как рекомендуется производить управление коммутационными аппаратами в сетях наружного освещения городов и населенных пунктов?

Ответ. Рекомендуется производить, как правило, путем каскадного (последовательного) их включения. В воздушно-кабельных сетях в один каскад допускается включение до 10 пунктов питания сети уличного освещения.

6.6. Осветительные приборы и электроустановочные устройства

Осветительные приборы

Вопрос 495. Как может производиться установка светильников и прокладка электрических сетей в производственных помещениях, оборудованных мостовыми кранами, участвующими в непрерывном производственном процессе, а также в бескрановых пролетах, в которых доступ к светильникам с помощью напольных и других передвижных средств невозможен или затруднен?

Ответ. Может производиться на специальных стационарных мостиках, выполненных из несгораемых материалов. Ширина мостика должна быть не менее 0,6 м, они должны иметь ограждения высотой не менее 1 м.

Вопрос 496. На какой высоте должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц?

Ответ. Должны устанавливаться на высоте не более 5 м (до низа светильника) над уровнем пола. При этом расположение светильников над крупным оборудованием, приямками и в других местах, где невозможна установка лестниц или стремянок, не допускается.

Вопрос 497. Что рекомендуется иметь для подвесных светильников общего освещения?

Ответ. Рекомендуется иметь свесы длиной не более 1,5 м. При большей длине свеса должны приниматься меры по ограничению раскачивания светильников под воздействием потоков воздуха.

Вопрос 498. При каком условии допускается установка осветительных приборов на поворотных устройствах?

Ответ. Допускается для обеспечения возможности обслуживания при условии их жесткого крепления к этим устройствам и подводки питания гибким кабелем с медными жилами.

Вопрос 499. Какие требования предъявляются к приспособлениям для подвешивания светильников?

Ответ. Они должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр с массой 25 кг и более – нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг.

Вопрос 500. Куда должны быть присоединены винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью у стационарно установленных светильников?

Ответ. Должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику. Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы.

Вопрос 501. Какое допускается применение патронов с лампами накаливания в магазинных витринах?

Ответ. Допускается применение мощностью не более 100 Вт при условии установки их на несгораемых основаниях. Допускается установка патронов на сгораемых, например деревянных, основаниях, обшитых листовой сталью по асбесту.

Вопрос 502. Какие провода или кабели должны применяться для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов?

Ответ. Должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2 внутри зданий и 1 мм^2 вне зданий. При этом в арматуре для ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше, ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ должны применяться провода с изоляцией, допускающей температуру нагрева их не менее 100 °C.

Вопрос 503. Какими проводами должны выполняться ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного освещения?

Ответ. Должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 1,5 мм^2 для подвесных светильников и не менее 1 мм^2 для консольных. Ответвления от ВЛ рекомендуется выполнять с использованием специальных переходных ответвленных зажимов.

Вопрос 504. Какие шнуры и провода должны применяться для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также подвешиваемых на проводах светильников местного освещения?

Ответ. Должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм^2.

Вопрос 505. Какие провода должны применяться для зарядки стационарных светильников местного освещения?

Ответ. Должны применяться гибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм^2 для подвижных конструкций и 0,5 мм^2 для неподвижных. Изоляция провода должна соответствовать номинальному напряжению сети.

Вопрос 506. Каким требованиям должна соответствовать зарядка кронштейнов осветительной арматуры местного освещения?

Ответ. Должна соответствовать следующим требованиям:

провода необходимо заводить внутрь кронштейна или защищать иным путем от механических повреждений; при наличии напряжения не выше 50 В это требование не является обязательным;

при наличии шарниров провода внутри шарнирных частей не должны подвергаться натяжению или перетиранию;

отверстия для проводов в кронштейнах должны иметь диаметр не менее 8 мм с допуском местных сужений до 6 мм; в местах вводов проводов должны применяться изолирующие втулки;

в подвижных конструкциях осветительной арматуры должна быть исключена возможность самопроизвольного перемещения или раскачивания арматуры.

Вопрос 507. Как должно выполняться присоединение прожекторов к сети?

Ответ. Должно выполняться гибким кабелем с медными жилами сечением не менее 1 мм^2 длиной не менее 1,5 м. Защитное заземление прожектора должно выполняться отдельной жилой.

Электроустановочные устройства

Вопрос 508. На какие электроустановочные устройства распространяются требования настоящих Правил?

Ответ. Распространяются на устройства (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.

Вопрос 509. Какие требования предъявляются к штепсельным розеткам для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению?

Ответ. Они должны быть снабжены защитным контактом для присоединения PE-проводника. При этом конструкция розетки должна исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, предназначенных для защитного заземления.

Вопрос 510. В какой момент должно устанавливаться соединение между заземляющими контактами вилки и розетки?

Ответ. Должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие контакты штепсельных розеток и вилок должны быть электрически соединены с их корпусами, если корпуса выполнены из токопроводящих материалов.

Вопрос 511. Как должны быть выполнены вилки штепсельных соединителей?

Ответ. Должны быть выполнены таким образом, чтобы их нельзя было включать в розетки с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкция розеток и вилок не должна допускать включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух полюсов трехполюсной вилки.

Вопрос 512. Какие выключатели могут использоваться в трех– или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью?

Ответ. Могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные; при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

Вопрос 513. Какие выключатели должны устанавливаться в трех– или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а также в трех– или двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

Ответ. Должны устанавливаться двухполюсные выключатели.

Вопрос 514. Где должны устанавливаться штепсельные розетки?

Ответ. Должны устанавливаться:

в производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8–1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м;

в административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (или на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из несгораемых материалов;

в школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.

Вопрос 515. Где должны устанавливаться выключатели для светильников общего освещения?

Ответ. Должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах, в помещениях для пребывания детей – на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.

7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий

Область применения, определения

Вопрос 516. На какие электроустановки не распространяются требования настоящего раздела ПУЭ?

Ответ. Не распространяются на специальные электроустановки в лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях науки и научного обслуживания, на системы диспетчеризации и связи, а также на электроустановки, которые по своему характеру должны быть отнесены к электроустановкам промышленных предприятий (мастерские, котельные, тепловые пункты, насосные, фабрики-прачечные, фабрики-химчистки и т. п.).

Вопрос 517. Какие термины и определения относятся к настоящему разделу Правил?

Ответ. Относятся термины и определения, приведенные в табл. 7.1.1.

Таблица 7.1.1

Термины и определения электроустановок жилых, общественных, административных и бытовых зданий

Окончание табл. 7.1.1

Общие требования. Электроснабжение

Вопрос 518. От какой сети должно выполняться питание электроприемников?

Ответ. Должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции сети жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 или 3x220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Вопрос 519. На питание каких электроприемников должны быть рассчитаны электрические сети зданий?

Ответ. Должны быть рассчитаны на питание освещения рекламного, витрин, фасадов, иллюминационного, наружного, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, локальных телевизионных сетей, световых указателей пожарных гидрантов и других знаков безопасности, звонковой и другой сигнализации, огней светового ограждения и др., в соответствии с заданием на проектирование.

Вопрос 520. Что допускается при питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети?

Ответ. Допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и PE-проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ. Объединение N и PE-проводников (четырехпроводная сеть с PEN-проводником) не допускается.

Вопрос 521. Что рекомендуется предусматривать при питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от ВЛ, когда PEN-проводник ВЛ является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз?

Ответ. Рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN-проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например, воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

Вопрос 522. Что запрещается иметь во всех случаях в цепях РЕ и PEN-проводников?

Ответ. Запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки

Вопрос 523. Что должно быть установлено на вводе в здание?

Ответ. Должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.

Вопрос 524. Что рекомендуется устанавливать в здании при наличии нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей?

Ответ. Рекомендуется устанавливать у каждого из них самостоятельное ВУ или ВРУ. От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.

Вопрос 525. В каких случаях ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться?

Ответ. Могут не устанавливаться при ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более трех метров. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм^2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе.

Вопрос 526. Что не допускается устанавливать перед вводами в здание?

Ответ. Не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

Вопрос 527. В каких местах должны устанавливаться аппараты управления?

Ответ. Должны устанавливаться на вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.

Вопрос 528. Где должны устанавливаться ВУ, ВРУ, ГРЩ, РП и групповые щитки при их размещении вне электрощитовых помещений?

Ответ. Они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

Вопрос 529. В какую сторону должны открываться двери электрощитовых помещений?

Ответ. Должны открываться наружу.

Вопрос 530. Какие требования предъявляются к помещениям, в которых установлены ВРУ, ГРЩ?

Ответ. Они должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение и температура в них не должна быть ниже +5 °C. Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков следует выполнять проводами с медными жилами.

Электропроводки и кабельные линии

Вопрос 531. С учетом каких факторов должны выполняться внутренние электропроводки?

Ответ. Должны выполняться с учетом следующего:

электроустановки разных организаций, обособленных в административно-хозяйственном отношении, расположенные в одном здании, могут быть присоединены ответвлениями к общей питающей линии или питаться отдельными линиями от ВРУ или ГРЩ;

к одной линии разрешается присоединять несколько стояков. На ответвлениях к каждому стояку, питающему квартиры жилых домов, имеющих более пяти этажей, следует устанавливать аппарат управления, совмещенный с аппаратом защиты;

в жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или от отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается;

для лестничных клеток и коридоров, имеющих естественное освещение, рекомендуется предусматривать автоматическое управление электрическим освещением в зависимости от освещенности, создаваемой естественным фоном;

питание электроустановок нежилого фонда рекомендуется выполнить отдельными линиями.

Вопрос 532. Какие следует применять питающие кабели и провода?

Ответ. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм^2 и более.

Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т. п.) может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм^2.

Вопрос 533. Какое должно быть сечение медных проводников в жилых зданиях?

Ответ. Должно соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в табл. 7.1.2.

Таблица 7.1.2

Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

Вопрос 534. Как должны выполняться линии групповой сети во всех зданиях, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников?

Ответ. Должны выполняться трехпроводными (фазный – L, нулевой рабочий – N и нулевой защитный – РN-проводники).

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Вопрос 535. Как следует выполнять электропроводку в помещениях?

Ответ. Следует выполнять сменяемой:

скрыто – в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;

открыто – в электротехнических плинтусах, коробах и т. п.

В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

Вопрос 536. В каких зданиях допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей?

Ответ. Допускается в зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.

Вопрос 537. Как следует рассматривать и выполнять электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках?

Ответ. Их следует рассматривать как скрытые электропроводки и выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов – в выполненных из негорючих материалов в трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

Вопрос 538. Какая проводка должна применяться в саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых?

Ответ. Должна применяться, как правило, скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. Не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.

Вопрос 539. Какое сечение должны иметь однофазные двух-и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех– и пятипро-водные линии при питании однофазных нагрузок?

Ответ. Должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.

Вопрос 540. Какое сечение должны иметь трехфазные четырех-и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок?

Ответ. Должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм^2 по меди и 25 мм^2 по алюминию, а при больших сечениях – не менее 50 % сечения фазных проводников.

Вопрос 541. Каким должно быть сечение PEN-проводников?

Ответ. Должно быть не менее сечения N-проводников и не менее 10 мм^2 по меди и 16 мм^2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

Вопрос 542. Каким должно быть сечение РN-проводников?

Ответ. Должно равняться сечению фазных при сечении фазных проводников до 16 мм^2, 16 мм^2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм^2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РN-проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм^2– при наличии механической защиты и 4 мм^2 – при ее отсутствии.

Внутреннее электрооборудование

Вопрос 543. Какое электрооборудование должно использоваться в ванных комнатах, душевых и санузлах и какие требования должны при этом выполняться?

Ответ. Должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11, и при этом должны выполняться следующие требования:

электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:

в зоне 0 – IРХ7;

в зоне 1 – IРХ5;

в зоне 2 – IРХ4 (IРХ5 – в ваннах общего пользования);

в зоне 3 – IPX1 (IPX5 – в ваннах общего пользования);

в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;

в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;

в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;

в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

Вопрос 544. Допускается ли установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, в мыльных помещениях бань, в помещениях, содержащих нагреватели для саун, а также в стиральных помещениях прачечных?

Ответ. Их установка не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.

Вопрос 545. Какая установка штепсельных розеток допускается в ванных комнатах квартир и номеров гостиниц?

Ответ. Допускается их установка в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.1, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных У3О, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

Вопрос 546. Какие штепсельные розетки должны устанавливаться в зданиях при трехпроводной сети?

Ответ. Должны устанавливаться на ток не менее 10 А с защитным контактом.

Вопрос 547. Каким должно быть минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов?

Ответ. Должно быть не менее 0,5 м.

Вопрос 548. В каких местах рекомендуется устанавливать выключатели?

Ответ. Рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м; допускается их устанавливать под потолком с управлением при помощи шнура. В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола.

Вопрос 549. Допускается ли установка РУ и устройств управления в саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т. п.?

Ответ. Их установка не допускается. В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.1) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.

Вопрос 550. Как должны питаться противопожарные устройства и охранная сигнализация, независимо от категории по надежности электроснабжения здания?

Ответ. Должны питаться от двух вводов, а при отсутствии двух вводов – двумя линиями от одного ввода. Переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически.

Вопрос 551. Какую степень защиты должны иметь устанавливаемые на чердаке электродвигатели, РП, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты?

Ответ. Должны иметь степень защиты IР44.

Учет электроэнергии

Вопрос 552. Где должны устанавливаться расчетные счетчики электроэнергии в общественных зданиях?

Ответ. Должны устанавливаться на ВРУ (ГРЩ) в точках балансового разграничения с энергоснабжающей организацией. При наличии встроенных или пристроенных ТП, мощность которых полностью используется потребителями данного здания, расчетные счетчики должны устанавливаться на выводах низшего напряжения силовых трансформаторов на совмещенных щитах низкого напряжения, являющихся одновременно ВРУ здания.

Вопрос 553. Как рекомендуется размещать расчетные квартирные счетчики?

Ответ. Рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках; допускается установка счетчиков на этажных щитках.

Вопрос 554. Что необходимо предусмотреть для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть?

Ответ. Перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Вопрос 555. В какой точке сети должен быть установлен аппарат защиты счетчика, включенного непосредственно в сеть?

Ответ. Должен быть установлен после счетчика. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Защитные меры безопасности

Вопрос 556. Какая защитная мера безопасности должна осуществляться во всех помещениях?

Ответ. Должно осуществляться присоединение ОПЧ светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т. п.) к нулевому защитному проводнику.

Вопрос 557. Куда должны присоединяться в помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I?

Ответ. Должны присоединяться к защитным проводникам трех-проводной групповой линии. К защитным проводникам должны присоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.

Вопрос 558. При каком условии в помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников?

Ответ. Допускается при условии, что крюк для их подвески изолирован.

Вопрос 559. Что рекомендуется в качестве защитной меры групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов?

Ответ. Рекомендуется предусматривать УЗО.

Вопрос 560. В каких случаях установка УЗО является обязательной?

Ответ. Является обязательной, если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения не более 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов КЗ и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов.

Вопрос 561. Какие требования должны выполняться при установке УЗО?

Ответ. Последовательно должны выполняться требования селективности. При двух– и многоступенчатых схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

Вопрос 562. Какие требования к нулевому рабочему проводнику в зоне действия УЗО?

Ответ. Он не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

Вопрос 563. Какие рекомендации и ограничения по использованию УЗО?

Ответ. Рекомендуется использовать УЗО, представляющим единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

Вопрос 564. Какие УЗО не допускается применять в жилых зданиях?

Ответ. Не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50 % от номинального.

Вопрос 565. Какие требования к применению УЗО в групповых сетях, питающих штепсельные розетки?

Ответ. Следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

Вопрос 566. Для каких электроприемников запрещается установка УЗО?

Ответ: Запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (к отключению пожарной сигнализации и т. п.).

Вопрос 567. В каких случаях обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА?

Ответ. Является обязательной для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Вопрос 568. Каким предельным должен быть суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы?

Ответ. Он не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети – из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Вопрос 569. В каких случаях рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п.?

Ответ. Рекомендуется для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты.

Вопрос 570. Путем объединения каких проводящих частей должна быть выполнена система уравнивания потенциалов на вводе в здание?

Ответ. Должна быть выполнена путем объединения следующих проводящих частей:

основной (магистральный) защитный проводник;

основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;

стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;

металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.

Вопрос 571. Что должно быть подключено к дополнительной системе уравнивания потенциалов?

Ответ. Должны быть подключены все доступные прикосновению ОПЧ стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

Вопрос 572. Должна ли применяться дополнительная система уравнивания потенциалов для ванных и душевых помещений?

Ответ. Для таких помещений она является обязательной и должна предусматривать, в том числе подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений.

Вопрос 573. Куда следует подключать систему уравнивания потенциалов, если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками?

Ответ. Ее следует подключать к PN-шине (зажиму) на вводе.

Вопрос 574. Допускается ли использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов?

Ответ. Такие системы использовать не допускается.

7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений

Область применения. Определения

Вопрос 575. На какие электроустановки распространяется настоящий раздел Правил?

Ответ. Распространяется на электроустановки, расположенные в зданиях зрелищных предприятий со зрительными залами: театров, цирков, кинотеатров, дворцов спорта, спортивных залов и т. п.

Вопрос 576. Какие термины и определения относятся к настоящему разделу Правил?

Ответ. Относятся термины и определения, приведенные в табл. 7.2.1.

Таблица 7.2.1

Термины и определения электроустановок зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений

Общие требования. Электроснабжение

Вопрос 577. От какой сети должно осуществляться питание электроприемников?

Ответ. Должно осуществляться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции зрелищных предприятий, имеющих напряжение сети 220/127 или 3x220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Вопрос 578. К какому классу пожароопасной зоны следует отнести все помещения, входящие в состав сцены (эстрады), а также сейфы декораций, склады (декораций, костюмов, реквизитов, бутафории, мебели и материальные), мастерские, кладовые, гардеробные для актеров и костюмерные?

Ответ. Следует относить к пожароопасным зонам класса II–IIа, если указанные помещения по условиям эксплуатации и по характеристикам примененного оборудования не отнесены к более высокому классу по взрывопожарной опасности.

Вопрос 579. Какие существуют категории электроприемников по надежности электроснабжения?

Ответ. Эти категории приведены в табл. 7.2.2.

Таблица 7.2.2

Категории электроприемников зрелищных предприятий по надежности электроснабжения

Вопрос 580. Каким требованиям должно удовлетворять электроснабжение зрелищного предприятия с суммарным (при нескольких зрительных залах в одном здании) количеством мест в зрительных залах 800 и более и детских зрелищных предприятий независимо от количества мест?

Ответ. Должно удовлетворять следующим требованиям:

питание электроприемников рекомендуется выполнять от двух трансформаторов собственной (абонентской) ТП. При нецелесообразности сооружения собственной ТП питание электроприемников следует осуществлять от двух трансформаторов ТП общего пользования;

трансформаторы должны получать питание, как правило, от двух независимых источников 6-10 кВ;

при отключении одного трансформатора оставшийся в работе трансформатор должен обеспечить питание всех электроприемников зрелищного предприятия;

ГРЩ должен иметь две секции шин 380/220 В с устройствами АВР на шинах. Питание секций ГРЩ от трансформаторов следует выполнять взаимно резервируемыми линиями. При совмещении ГРЩ со щитом ТП или КТП АВР устанавливается на щите ТП или КТП.

Вопрос 581. Каким требованиям должно удовлетворять электроснабжение зрелищного предприятия с суммарным количеством мест в зрительных залах менее 800?

Ответ. Должно удовлетворять следующим требованиям:

питание электроприемников следует выполнять, как правило, от двух трансформаторов ТП общего пользования. Допускается осуществлять питание ГРЩ (ВРУ) зрелищного предприятия от одного трансформатора при условии прокладки от ТП до ГРЩ (ВРУ) двух взаимно резервируемых линий;

при отключении одного трансформатора оставшийся в работе трансформатор должен обеспечить питание основных электроприемников зрелищного предприятия;

ГРЩ (ВРУ) должен иметь две секции шин 380/220 В. Питание секций следует предусматривать отдельными взаимно резервируемыми линиями от ТП. Переключения питания на секциях ГРЩ (ВРУ) должно предусматриваться, как правило, вручную;

для электроприемников I категории по надежности электроснабжения должен быть предусмотрен второй независимый источник питания.

Вопрос 582. Как может осуществляться электроснабжение зрелищного предприятия с суммарным количеством мест в зрительных залах до 300?

Ответ. Может осуществляться от одного трансформатора ТП общего пользования.

Вопрос 583. Какие КТП могут располагаться внутри здания в отдельном помещении?

Ответ. Могут располагаться КТП с трансформаторами, не имеющими масляного заполнения. При этом должна быть обеспечена возможность транспортировки оборудования КТП для замены и ремонта.

Вопрос 584. Что может размещаться в помещениях ТП и КТП?

Ответ. Могут размещаться РУ и вращающиеся преобразователи до 1 кВ для питания электроприводов механизмов сцены, шкафы с аккумуляторными батареями и тиристорные регуляторы постановочного освещения при условии обслуживания всего электрооборудования, расположенного в помещении, персоналом объекта.

Вопрос 585. Какой источник рекомендуется для питания в аварийных режимах освещения безопасности, эвакуационного освещения и пожарной сигнализации в зрелищных предприятиях?

Ответ. Рекомендуется установка аккумуляторных батарей, а в обязательном порядке ее необходимо предусматривать:

в детских зрелищных предприятиях независимо от количества мест и числа источников питания;

в зрелищных предприятиях (кроме кинотеатров) с суммарным количеством мест в зрительных залах 800 и более независимо от числа источников питания;

при наличии одного источника питания:

в клубных учреждениях при суммарном количестве мест в зрительных залах более 500;

в остальных зрелищных предприятиях при суммарном количестве мест в зрительных залах более 300.

Вопрос 586. В каких местах разрешается устанавливать шкафы с переносными аккумуляторными батареями?

Ответ. Разрешается устанавливать внутри любых помещений, за исключением помещений для зрителей и артистов. Переносные аккумуляторные батареи напряжением до 48 В емкостью до 150 А·ч для питания аварийного освещения и пожарной сигнализации, устанавливаемые в металлических шкафах с естественной вытяжной вентиляцией наружу здания, могут заряжаться на месте их установки.

Электрическое освещение

Вопрос 587. Какие требования предъявляются к осветительным приборам постановочного освещения?

Ответ. Они должны иметь предохранительные сетки, исключающие выпадение светофильтров, линз, ламп, других внутренних частей световых приборов и осколков стекла или кварца в случае разрыва лампы.

Вопрос 588. В каких помещениях должно быть предусмотрено дежурное освещение?

Ответ. Должно быть предусмотрено в помещениях для зрителей, обеспечивающее пониженную освещенность не менее 15 % нормируемой в этих помещениях. Допускается использовать в качестве дежурного освещения аварийное или эвакуационное освещение.

Вопрос 589. Из каких мест должно быть предусмотрено управление рабочим и дежурным освещением?

Ответ. Должно быть предусмотрено:

для зрительного зала – из аппаратной управления постановочным освещением, из кинопроекционной, с поста главного билетера или от входа в зрительный зал;

для сцены, эстрады – из аппаратной управления постановочным освещением, с пульта на сцене (эстраде);

для вестибюлей, фойе, кулуаров, гардеробов, буфетов, санузлов, курительных и других помещений для зрителей – централизованное управление рабочим освещением с поста главного билетера или от входа в зрительный зал, а дежурным освещением, кроме того, из помещения пожарного поста (при его наличии) или ГРЩ.

Вопрос 590. В каких помещениях должно выполняться освещение безопасности?

Ответ. Должно выполняться в помещениях сцены (эстрады), касс, администратора, гардероба, постов охраны, пожарного поста, технических аппаратных, здравпунктов, ТП, КТП, ГРЩ, телефонной станции и в помещениях для животных в цирках.

Вопрос 591. В каких помещениях должно быть предусмотрено эвакуационное освещение?

Ответ. Должно быть предусмотрено во всех помещениях, где возможно пребывание более 50 человек, а также на всех лестницах, проходах и других путях эвакуации.

Вопрос 592. К какому источнику должны присоединяться световые указатели?

Ответ. Должны присоединяться к источнику питания освещения безопасности или эвакуационного освещения или автоматически на него переключаться при исчезновении напряжения на питающих их основных источниках. Световые указатели должны быть включены в течение всего времени пребывания людей в здании.

Вопрос 593. Из какого помещения должно предусматриваться управление освещением безопасности и эвакуационным?

Ответ. Должно предусматриваться из помещения пожарного поста, из щитовой аварийного освещения или с ГРЩ (ВРУ).

Вопрос 594. Какие лампы должны применяться для освещения безопасности и эвакуационного, включаемого или переключаемого на питание от аккумуляторной установки?

Ответ. Должны применяться лампы накаливания. Люминесцентные лампы могут применяться при питании светильников от аккумуляторной установки через преобразователи постоянного тока в переменный.

Силовое электрооборудование

Вопрос 595. Какие требования должны выполняться при включении электродвигателей пожарных насосов и систем противодымной защиты и установок противопожарной автоматики?

Ответ. Такое включение должно сопровождаться автоматическим отключением электроприемников систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Допускается автоматическое отключение и другого силового электрооборудования, за исключением электродвигателей противопожарного занавеса, циркуляционных насосов и лифтов.

Вопрос 596. Как следует выполнять пуск электродвигателей пожарных насосов?

Ответ. Следует выполнять:

дистанционно от кнопок у пожарных кранов – при отсутствии спринклерных и дренчерных устройств;

автоматически – при наличии спринклерных и дренчерных устройств, с дистанционным дублированием (для пуска и остановки) из помещений пожарного поста и насосной.

Вопрос 597. Что должно быть предусмотрено для аварийной остановки всех механизмов, обслуживающих сцену (эстраду, манеж)?

Ответ. Должны быть предусмотрены отключающие аппараты, располагаемые не менее чем в двух местах, откуда хорошо просматривается работа этих механизмов.

Вопрос 598. Чем должны быть снабжены двери в ограждениях вращающейся части сцены (эстрады), подъемно-спускных площадок сцены и оркестра, софитов, технологических подъемников?

Ответ. Должны быть снабжены блокировочными устройствами, отключающими электродвигатели при открывании дверей и исключающими пуск механизмов после закрывания дверей без дополнительных действий (поворот ключа, нажатие кнопки и т. п.).

Прокладка кабелей и проводов

Вопрос 599. Какие требования предъявляются к кабелям и проводам?

Ответ. Должны быть с медными жилами, электропроводки не должны распространять горение:

в зрительных залах, в том числе в пространстве над залами и за подвесными потолками;

на сцене, в чердачных помещениях со сгораемыми конструкциями;

для цепей управления противопожарными устройствами, а также линий пожарной и охранной сигнализации, звукофикации, линий постановочного освещения и электроприводов сценических механизмов.

В остальных помещениях для питающих и распределительных сетей допускается применение кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм^2.

Вопрос 600. Какая проводка рекомендуется в зрительных залах, фойе, буфетах и других помещениях для зрителей?

Ответ. Электропроводку рекомендуется выполнять скрытой сменямой.

Вопрос 601. Какое число проводов допускается прокладывать в одной стальной трубе для линий постановочного освещения?

Ответ. Допускается прокладка до 24 проводов при условии, что температура не будет превышать нормированную для изоляции проводов.

Вопрос 602. Какими следует выполнять линии, питающие осветительные приборы постановочного освещения, размещаемые на передвижных конструкциях?

Ответ. Следует выполнять гибким медным кабелем.

Защитные меры безопасности

Вопрос 603. Как должны быть подключены к защитному заземлению подвижные металлические конструкции сцены (эстрады, манежа), предназначенные для установки осветительных и силовых электроприемников (софитные фермы, портальные кулисы и т. п.)?

Ответ. Должны быть подключены посредством жилы кабеля или отдельного гибкого медного провода, которые не должны одновременно служить проводниками рабочего тока.

Bonpoc 604. Какие требования электробезопасности предъявляются к кинотехнологическим устройствам, а также к распределительным системам и сетям электроакустики, телевидения, связи и сигнализации?

Ответ. Их металлические корпуса и конструкции должны присоединяться к защитному заземлению.

Вопрос 605. Куда должны подключаться электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов?

Ответ. Должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей, а заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления электроустановки. Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.

7.5. Электротермические установки

Область применения

Вопрос 606. На какие электротермические установки распространяется настоящий раздел ПУЭ?

Ответ. Распространяется на производственные и лабораторные установки электропечей и электронагревательных устройств переменного тока промышленной – 50 Гц, пониженной – ниже 50 Гц, повышенно-средней – до 30 кГц, высокой – выше 30 кГц до 300 МГц и сверхвысокой частоты – более 300 МГц до 300 ГГц и постоянного (выпрямленного) тока:

дуговых прямого (включая вакуумные дуговые), косвенного действия и комбинированного нагрева с преобразованием электроэнергии в тепловую в электрической дуге и в сопротивлении шихты, в том числе руднотермических (рудовосстановительных, ферросплавных), а также плазменных нагревательных и плавильных;

индукционных нагревательных (включая закалочные) и плавильных (тигельных и канальных);

диэлектрического нагрева;

сопротивления прямого и косвенного нагрева, в том числе печей электрошлакового переплава, литья и наплавки, а также электродных печей расплавления флюса для перечисленных разновидностей электрошлаковых печей;

электронно-лучевых;

ионных;

лазерных.

Определения

Вопрос 607. Что представляет собой электротермическая установка (ЭТУ)?

Ответ. Представляет собой комплекс функционально связанных элементов: специализированного электротермического и другого электротехнического, а также механического оборудования, средств управления, автоматики и КИП, обеспечивающих проведение соответствующего технологического процесса.

Вопрос 608. Что такое электротермическое оборудование (ЭТО)?

Ответ. Это электротехнологическое оборудование, предназначенное для преобразования электрической энергии в тепловую с целью нагревания (расплавления) материалов.

Вопрос 609. На какие классы делится рабочее напряжение ЭТУ?

Ответ. Делится на три класса:

до 50 В переменного или 110 В постоянного тока;

более указанного выше напряжения до 1 600 В переменного или постоянного тока;

более 1 600 В переменного или постоянного тока.

Вопрос 610. Что представляет собой печная трансформаторная или преобразовательная подстанция?

Ответ. Представляет собой подстанцию, входящую в состав ЭТУ.

Вопрос 611. Что представляет собой печной силовой трансформатор (трансформаторный агрегат) или автотрансформатор?

Ответ. Это соответственно трансформатор или автотрансформатор ЭТУ, преобразующий электроэнергии переменного тока с напряжения сети на рабочее напряжение электрической печи (электронагревательного устройства).

Вопрос 612. Что такое печной преобразовательный трансформатор?

Ответ. Это трансформатор, передающий электроэнергии к преобразовательному (выпрямительному) устройству ЭТУ.

Вопрос 613. Что представляет собой печной выключатель?

Ответ. Представляет собой выключатель, коммутирующий главные силовые цепи переменного тока ЭТУ, оперативно-защитный или оперативный выключатель, функции которого приведены в ответе на вопрос 615.

Общие требования

Вопрос 614. Какие электроприемники ЭТУ рекомендуется относить к III категории?

Ответ. Рекомендуется относить электроприемники ЭТУ цехов и участков несерийного производства: кузнечных, штамповочных, прессовых, механических, механосборочных и окрасочных; цехов и участков инструментальных, сварочных, сборного железобетона, деревообрабатывающих и деревообделочных, экспериментальных, ремонтных, а также лабораторий, испытательных станций, гаражей, депо, административных зданий.

Вопрос 615. Какие коммутационные и защитные аппараты должна содержать первичная цепь каждой ЭТУ?

Ответ. Должна, как правило, содержать следующие аппараты в зависимости от напряжения питающей электросети промышленной частоты:

до 1 кВ – выключатель (рубильник с дугогасящими контактами, пакетный выключатель) на вводе и предохранители, или блок выключатель-предохранитель, или автоматический выключатель с электромагнитными и тепловыми расцепителями;

выше 1 кВ – разъединитель (отделитель или разъемное контактное соединение КРУ) на вводе и выключатель оперативно-защитного назначения или разъединитель (отделитель, разъемные контактные соединения КРУ) и два выключателя – оперативный и защитный.

Вопрос 616. Что допускается использовать на вводе для включения электронагревательного устройства мощностью менее 1 кВт в электрическую цепь до 1 кВ?

Ответ. Допускается использовать втычные разъемные контактные соединения, присоединяемые к линии (магистральной или радиальной), устройство защиты которой установлено в силовом (осветительном) пункте или на щитке.

Вопрос 617. Какая коммутационная аппаратура должна применяться в электрических цепях выше 1кВ с числом коммутационных операций в среднем пять циклов включения-отключения в сутки и более?

Ответ. Должны применяться специальные выключатели повышенной механической и электрической износостойкостью, соответствующие требованиям действующих стандартов.

Вопрос 618. Каким должен быть коэффициент мощности ЭТУ, присоединяемых к электрическим сетям общего назначения?

Ответ. Как правило, должен быть не ниже 0,98. ЭТУ единичной мощностью 0,4 МВт и более, естественный коэффициент мощности которых ниже указанного значения, рекомендуется снабжать индивидуальными компенсирующими устройствами, которые не следует включать в ЭТУ, если технико-экономическими расчетами выявлены явные преимущества групповой компенсации.

Вопрос 619. Что должно сооружаться под маслонаполненным оборудованием печных подстанций?

Ответ. Должны сооружаться:

при массе масла в одном баке (полюсе) до 60 кг – порог или пандус для удержания полного объема масла;

при массе масла в одном баке (полюсе) от 60 до 600 кг – приямок или маслоприемник для удержания полного объема масла;

при массе масла более 600 кг – маслоприемник на 20 % объема масла с отводом в маслосборный бак. Маслоприемник должен перекрываться металлической решеткой, поверх которой следует насыпать слой промытого просеянного гравия или непористого щебня с частицами от 30 до 70 мм толщиной не менее 250 мм.

Вопрос 620. Как определяется внутренний диаметр маслоотводных труб, соединяющих маслоприемники с подземным сборным баком?

Ответ. Определяется по формуле:

где М– масса масла в оборудовании, расположенном в камере (помещении) над данным маслоприемником, т;

n– число труб, прокладываемых от маслоприемника до подземного сборного бака. Этот диаметр должен быть не менее 100 мм.

Вопрос 621. Какими системами пожаротушения следует снабжать камеры (помещения) с маслонаполненным электрооборудованием?

Ответ. Следует снабжать автоматическими системами пожаротушения при суммарном количестве масла, превышающем 10 т – для камер (помещений), расположенных на отметке первого этажа и выше, и 0,6 т – для камер (помещений), расположенных ниже отметки первого этажа. При суммарном количестве масла в указанных камерах (помещениях) менее 10 и 0,6 т соответственно, они должны оборудоваться пожарной сигнализацией.

Вопрос 622. Какие рекомендуется принимать минимальные расстояния в свету от наиболее выступающих частей печного трансформатора, расположенных на высоте до 1,9 м от пола, до стенок трансформаторных камер при отсутствии в камерах другого оборудования?

Ответ. Рекомендуется принимать:

до передней стенки камеры (со стороны печи или электронагревательного устройства) – 0,4 м для трансформаторов мощностью менее 0,4 МВ·А; 0,6 м – от 0,4 до 12,5 МВ·А и 0,8 м – более 12,5 МВ·А;

до боковых и задней стенок камеры – 0,8 м при мощности трансформатора менее 0,4 МВ-А; 1 м – от 0,4 до 12,5 МВ·А и 1,2 м – более 12,5 МВ·А;

до соседнего печного трансформатора (автотрансформатора) -1 м при мощности до 12,5 МВ·А и 1,2 м – более 12,5 МВ·А для вновь проектируемых печных подстанций и соответственно 0,8 и 1 м – для реконструируемых;

допускается уменьшение указанных расстояний на 0,2 м на длине не более 1 м. При совместной установке в общей камере печных трансформаторов и другого оборудования ширину проходов и расстояние между оборудованием и стенками камеры рекомендуется принимать на 10–20 % больше указанных значений.

Вопрос 623. Чем должны быть снабжены ЭТУ?

Ответ. Должны быть снабжены блокировками, обеспечивающими безопасное обслуживание электрооборудования и механизмов этих установок, а также правильную последовательность оперативных переключений.

На щитах управления ЭТУ должна предусматриваться сигнализация включенного и отключенного положений оперативных коммутационных аппаратов; в установках единичной мощностью 0,4 МВт и более рекомендуется предусматривать также сигнализацию включенного положения вводных коммутационных аппаратов.

Вопрос 624. Что должна обеспечивать конструкция токопроводов ЭТУ (в частности, вторичных токоподводов – «коротких сетей» электропечей)?

Ответ. Должна обеспечивать:

оптимальные реактивное и активное сопротивления;

рациональное распределение тока в проводниках;

симметрирование сопротивлений по фазам в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на отдельные виды (типы) трехфазных электропечей или электронагревательных устройств;

ограничение потерь электроэнергии в металлических креплениях шин, конструкциях установок и строительных элементах зданий и сооружений.

Вопрос 625. Какие требования в части применения крепящих деталей из магнитных материалов?

Ответ. Для токопроводов переменного тока с частотой 2,4 кГц применение их не рекомендуется, а с частотой 4 кГц и более – не допускается, за исключением узлов присоединения шин к водоохлаждаемым элементам. Опорные конструкции и защитные экраны таких токопроводов (за исключением конструкций для коаксиальных токопроводов) должны изготавливаться из немагнитных или маломагнитных материалов.

Вопрос 626. Какая должна быть температура шин и контактных соединений с учетом нагрева электрическим током и внешними тепловыми излучениями?

Ответ. Должна быть, как правило, не выше 90 °C. В реконструируемых установках для вторичных токоподводов допускается в обоснованных случаях для медных шин температура 140 °C, для алюминиевых – 120 °C, при этом соединения шин следует выполнять сварными.

Вопрос 627. Какие значения рекомендуемых допустимых длительных токов токопроводов?

Ответ. Эти значения для различных шин и при различной токовой нагрузке приведены в таблицах 7.5.1–7.5.17 настоящих Правил.

Вопрос 628. Что рекомендуется использовать для токопроводов ЭТУ в качестве изолирующих опор шинных пакетов и прокладок между ними в электрических цепях постоянного тока и переменного тока промышленной, пониженной и повышенно-средней частоты напряжением до 1 кВ, а также других напряжений?

Ответ. Рекомендуется использовать колодки или плиты (листы) из непропитанного асбоцемента, а в цепях напряжением выше 1 до 1,6 кВ – из гетинакса, стеклотекстолита или термостойких пластмасс.

При напряжениях до 500 В в сухих и непыльных помещениях допускается использовать пропитанную буковую или березовую древесину. Для токопроводов выше 1,6 кВ должны применяться фарфоровые или стеклянные опорные изоляторы, причем при токах 1,5 кА и более промышленной частоты и при любых токах повышенно-средней, высокой и сверхвысокой частоты арматура изолятора, как правило, должна быть алюминиевой.

Вопрос 629. Какие требования предъявляются к мостовым, подвесным, консольным и другим подобным кранам и талям, используемым в помещениях, где находятся установки электронагревательных устройств сопротивления прямого действия – дуговых печей сопротивления с перепуском самоспекающихся электродов без отключения установок?

Ответ. Они должны иметь изолирующие прокладки (обеспечивающие три ступени изоляции с сопротивлением каждой ступени не менее 0,5 МОм), исключающие возможность соединения с «землей» (через крюк или трос подъемно-транспортных механизмов) элементов установки, находящихся под напряжением.

Вопрос 630. Что должно быть предусмотрено для предотвращения выноса по трубопроводам потенциала, опасного для обслуживающего персонала, при охлаждении элементов ЭТУ, которые могут находиться под напряжением, водой по проточной или циркуляционной системе?

Ответ. Должны быть предусмотрены изолирующие шланги (рукава). Подающий и сливной концы шланга должны иметь металлические патрубки, которые должны быть заземлены, если нет ограждения, исключающего прикосновение к ним персонала при включенной установке.

Вопрос 631. Какова должна быть длина изолирующих шлангов водяного охлаждения, соединяющих элементы различной полярности?

Ответ. Должна быть не менее указанной в технической документации заводов-изготовителей оборудования; при отсутствии таких данных рекомендуется принимать равной: при номинальном напряжении до 1,6 кВ менее 1,5 м для шлангов внутренним диаметром до 25 мм и 2,5 м – для шлангов внутренним диаметром более 25 мм; при номинальном напряжении выше 1,6 кВ – 2,5 и 4 м соответственно. Длина шлангов не нормируется, если между шлангом и сточной трубой имеется разрыв и струя воды свободно падает в воронку.

Установки дуговых печей прямого, косвенного действия и дуговых печей сопротивления

Вопрос 632. При каком условии допускается присоединять печные понижающие или преобразовательные трансформаторы дуговых сталеплавильных печей к электрическим сетям общего назначения без выполнения специальных расчетов колебаний напряжения и содержания в нем высших гармоник?

Ответ. Допускается, если соблюдается следующее условие:

где STi – номинальная мощность печного понижающего или преобразовательного трансформатора, МВ·А;

Sk– мощность КЗ в месте присоединения установки дуговых печей к электрическим сетям общего назначения, МВ·А;

n– число присоединяемых установок дуговых печей;

D– коэффициент при установках дуговых сталеплавильных печей: переменного тока, равный единице, а постоянного тока – двум. При невыполнении этого условия должно быть проверено расчетом, не превышаются ли допустимые действующим стандартом значения колебания напряжения и (или) содержания в нем гармоник у электроприемников, получающих питание от электрической сети, присоединенной к данной точке.

Вопрос 633. Какие виды защит должны быть предусмотрены для печных трансформаторов (трансформаторных агрегатов) установок дуговых печей?

Ответ. Должны быть предусмотрены:

максимальная токовая защита без выдержки времени от двух– и трехфазных КЗ в обмотке и на выводах, отстроенная от токов эксплуатационных КЗ и бросков намагничивающего тока при включении установок;

газовая защита от повреждения внутри бака, сопровождающегося выделением газа, и от понижения уровня масла в баке;

защита от однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах печных трансформаторов, присоединенных к электрической сети с эффективно заземленной нейтралью;

защита от перегрузок для установок всех видов дуговых печей. Для установок дуговых сталеплавильных печей рекомендуется предусматривать защиту с зависимой от тока характеристикой выдержки времени. Защита должна действовать с разными выдержками времени на сигнал и отключение;

защита от повышения температуры масла в системе охлаждения печного трансформатора с использованием температурных датчиков с действием на сигнал при достижении максимально допустимой температуры и на отключение при ее превышении;

защита от нарушения циркуляции масла и воды в системе охлаждения печного трансформатора с действием на сигнал – для масло-водяного охлаждения печного трансформатора с принудительной циркуляцией масла и воды.

Вопрос 634. Какими измерительными приборами должны быть снабжены установки дуговых печей?

Ответ. Должны быть снабжены, как правило, измерительными приборами для контроля активной и реактивной потребляемой электроэнергии, а также приборами для контроля за технологическим процессом. На установках дуговых сталеплавильных печей рекомендуется устанавливать приборы, регистрирующие 30-минутный максимум нагрузки.

Вопрос 635. Что необходимо предусматривать для исключения возможности замыкания при перепуске электродов дуговых печей сопротивления помимо изоляционного покрытия на рабочей (перепускной) площадке?

Ответ. Необходимо предусматривать установку между электродами постоянных разделительных изолирующих щитов.

Установки индукционного и диэлектрического нагрева

Вопрос 636. Что должно устанавливаться в контурах индукторов для улучшения использования трансформаторов и преобразователей?

Ответ. Должны устанавливаться конденсаторные батареи. Для облегчения настройки в резонанс конденсаторные батареи в установках со стабилизируемой частотой, как правило, следует разделять на две части – постоянно включенную и регулируемую.

Вопрос 637. Какими устройствами должны снабжаться двигатель-генераторы установок частотой 8 кГц и более?

Ответ. Должны снабжаться ограничителями холостого хода, отключающими возбуждение генератора во время длительных пауз между рабочими циклами, когда останов двигатель-генераторов нецелесообразен.

Вопрос 638. Какие защитные экранирующие устройства должны иметь установки индукционные и диэлектрического нагрева высокой частоты?

Ответ. Должны иметь экранирующие устройства для ограничения уровня напряженности электромагнитного поля на рабочих местах до значений, определяемых действующими санитарными нормами.

Вопрос 639. Что должно быть заземлено в сушильных камерах диэлектрического нагрева (высокочастотных сушильных установок) с применением сетчатых электродов?

Ответ. Должны быть заземлены сетки с обеих сторон проходов.

Вопрос 640. Чем должны быть снабжены двери блоков установок индукционных и диэлектрического нагрева высокой частоты?

Ответ. Должны быть снабжены блокировкой, при которой открывание двери возможно лишь при отключении напряжения всех силовых цепей.

Вопрос 641. Какова должна быть ширина рабочих мест?

Ответ. Должна быть у щитов управления не менее 1,2 м, а у нагревательных устройств, плавильных печей, нагревательных индукторов (при индукционном нагреве) и рабочих конденсаторов (при диэлектрическом нагреве) – не менее 0,8 м.

Установка печей сопротивления прямого и косвенного действия

Вопрос 642. Где допускается устанавливать печные понижающие и регулировочные сухие трансформаторы (автотрансформаторы), а также трансформаторы с негорючей жидкостью и панели управления (если на них нет приборов, чувствительных к электромагнитным полям)?

Ответ. Допускается устанавливать непосредственно на конструкциях самих печей сопротивления или в непосредственной близости от них.

Вопрос 643. Как рекомендуется устанавливать электрические аппараты силовых цепей и пирометрические приборы?

Ответ. Рекомендуется устанавливать на раздельных щитах. На приборы не должны воздействовать вибрации и удары при работе коммутационных аппаратов.

Вопрос 644. Допускается ли совместная прокладка в одной трубе проводов пирометрических цепей и проводов контрольных или силовых цепей?

Ответ. Такая совместная прокладка не допускается, а также не допускается объединение указанных цепей в одном контрольном кабеле.

Вопрос 645. Какое требование электробезопасности для установок прямого нагрева, работающих при напряжении выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока?

Ответ. Рабочая площадка, на которой находятся оборудование установки и обслуживающий персонал, должна быть изолирована от земли. Для установок непрерывного действия, где под напряжением находятся сматывающие и наматывающие устройства, по границам изолированной от земли рабочей площадки должны быть поставлены защитные сетки или стенки, исключающие возможность выброса разматываемой ленты или проволоки за пределы площадки. Кроме того, такие устройства должны снабжаться устройством контроля изоляции с действием на сигнал.

Вопрос 646. Какая предельно допустимая величина тока утечки должна быть в установках прямого нагрева?

Ответ. Должна составлять не более 0,2 % номинального тока установки.

Электронно-лучевые установки

Вопрос 647. Какую защиту должны иметь преобразовательные агрегаты электронно-лучевых установок, присоединяемые к питающей электрической сети до 1 кВ?

Ответ. Должны иметь защиту от пробоев изоляции цепей низшего напряжения и электрической сети, вызванных наведенными зарядами в первичных обмотках повышающих трансформаторов, а также защиту от КЗ во вторичной обмотке.

Вопрос 648. Чем должны оборудоваться преобразовательные агрегаты для защиты от коммутационных перенапряжений?

Ответ. Должны оборудоваться разрядниками или ограничителями перенапряжения, устанавливаемыми на стороне высшего напряжения.

Ионные и лазерные установки

Вопрос 649. Как должны компоноваться и размещаться ионные и лазерные установки?

Ответ. Должны компоноваться, а входящие в их состав блоки размещаться с учетом мер, обеспечивающих помехоустойчивость управляющих и измерительных цепей этих установок от электромагнитного воздействия, вызываемого флуктуацией газового разряда, обусловливающей характер изменения нагрузки источника питания.

7.6. Электросварочные установки

Область применения

Вопрос 650. На какие электросварочные установки распространяется настоящий раздел ПУЭ?

Ответ. Распространяется на оборудуемые и используемые в закрытых помещениях или на открытом воздухе стационарные, переносные и передвижные электросварочные установки, предназначенные для выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавки, напыления, резки плавлением (разделительной и поверхностной) и сварки с применением давления, в том числе:

дуговой и плазменной сварки, наплавки, переплава, напыления, резки;

электрошлаковой сварки, электрошлакового и плазменно-дугового переплава;

индукционной сварки и наплавления; электронно-лучевой сварки; лазерной сварки и резки; сварки контактным разогревом; контактной или диффузионной сварки;

дугоконтактной сварки (с разогревом до пластического состояния торцов свариваемого изделия возбужденной дугой, вращающейся в магнитном поле, с последующим контактным соединениям их давлением).

Вопрос 651. Какие термины и определения установлены настоящими Правилами к электросварочным установкам?

Ответ. Установлены термины и определения, приведенные в табл. 7.6.1.

Таблица 7.6.1

Термины и определения электросварочных установок

Вопрос 652. Как разделяются электросварочные установки по степени механизации технологических операций?

Ответ. Разделяются на установки, на которых эти операции выполняются вручную, полуавтоматические (когда автоматически поддерживается электрический режим сварки, а остальные операции выполняются вручную) и автоматические.

Общие требования

Вопрос 653. К каким категориям в отношении обеспечения надежности электроснабжения следует относить электроприемники основного оборудования и вспомогательных механизмов электросварочных установок?

Ответ. Следует относить, как правило, к электроприемникам III или II категории. К III категории следует относить электроприемники всех передвижных и переносных электросварочных установок, стационарных электросварочных установок несерийных цехов и участков, а также других цехов и участков, если перерыв в электроснабжении используемого в них электросварочного оборудования не приводив к массовому недоотпуску продукции, простоям рабочих и механизмов.

Вопрос 654. Какие аппараты должны применяться в качестве источников сварочного тока?

Ответ. Должны применяться только специально для этого предназначенные и удовлетворяющие требованиям действующих стандартов сварочные трансформаторы либо преобразователи статические или двигатель-генераторные с электродвигателями или двигателями внутреннего сгорания. Питание сварочной дуги, электрошлаковой ванны и сопротивления контактной сварки непосредственно от силовой, осветительной или контактной электрической сети не допускается.

Вопрос 655. Какие электрические аппараты должна содержать первичная цепь электросварочной установки?

Ответ. Должна содержать коммутационный (отключающий) и защитный электрические аппараты (аппарат), ее номинальное напряжение должно быть не выше 660 В. Сварочные цепи не должны иметь соединений с электрическими цепями, присоединяемыми к сети (в том числе с электрическими цепями, питаемыми от сети обмоток возбуждения генераторов преобразователей).

Вопрос 656. Какие коммутационные и защитные аппараты должны иметь электросварочные установки с многопостовым источником сварочного тока?

Ответ. Должны иметь устройство (автоматический выключатель, предохранители) для защиты источника от перегрузки, а также коммутационный и защитный электрические аппараты (аппарат) на каждой линии, отходящей к сварочному посту.

Вопрос 657. Каким защитным устройством должны быть оснащены шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, находящиеся под напряжением выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока?

Ответ. Должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса). Допускается взамен блокировки применение замков со специальными ключами, если при работе не требуется открывать двери (дверцы).

Вопрос 658. Какие защитные меры должны быть предусмотрены в электросварочных установках, кроме защитного заземления ОПЧ и подключения к системе уравнивания потенциалов сторонних проводящих частей?

Ответ. Должно быть предусмотрено заземление одного из выводов вторичной цепи источников сварочного тока: сварочных трансформаторов, статических преобразователей и тех двигателей-генераторных преобразователей, у которых обмотки возбуждения генератора присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов. В электросварочных установках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием, следует заземлять вывод вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемый проводником (обратным проводом) с изделием.

Вопрос 659. Какое требование предъявляется к втычным контактным соединителям проводов для включения в электрическую цепь выше 50 В переменного тока или выше 110 В постоянного тока переносных пультов управления сварочных автоматов или полуавтоматов?

Ответ. Они должны иметь заземляющие контакты.

Вопрос 660. Чем должны быть снабжены электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет значительные трудности?

Ответ. Должны быть снабжены УЗО или устройством непрерывного контроля изоляции.

Вопрос 661. Какое устройство должны иметь конденсаторы, используемые в электросварочных установках в целях накопления электроэнергии для сварочных импульсов?

Ответ. Должны иметь устройство для автоматической разрядки при снятии защитного кожуха или при открывании дверей шкафа, в которых установлены конденсаторы.

Требования к помещениям для сварочных установок и сварочных постов

Вопрос 662. Что должно быть предусмотрено в помещениях для электросварочных установок?

Ответ. Должны быть предусмотрены проходы не менее 0,8 м, обеспечивающие удобство и безопасность производства сварочных работ и доставки изделий к месту сварки и обратно.

Вопрос 663. Какой должна быть площадь отдельного помещения для электросварочных установок?

Ответ. Должна быть не менее 10 м^2, причем площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м^2 на каждый сварочный пост.

Вопрос 664. Где должны быть размещены сварочные посты для систематического выполнения ручной дуговой сварки или сварки в среде защитных газов изделий малых и средних габаритов непосредственно в производственных цехах в непожароопасных и невзрывоопасных зонах?

Ответ. Должны быть размещены в специальных кабинах со стенками из несгораемого материала. Глубина кабины должна быть не менее двойной длины, а ширина – не менее полуторной длины свариваемых изделий, однако площадь кабины должна быть не менее 2x1,5 м. При установке источника сварочного тока в кабине ее размеры должны быть соответственно увеличены.

Вопрос 665. При каком условии допускается выполнение работ на сварочных постах при несистематической ручной дуговой сварке, сварке под флюсом и электрошлаковой сварке?

Ответ. Допускается непосредственно в пожароопасных помещениях при условии ограждения места работы щитами или занавесами из негорючих материалов высотой не менее 1,8 м.

Установки электрической сварки (резки, наплавки) плавлением

Вопрос 666. Какие должны быть проходы между однопостовыми источниками сварочного тока – преобразователями (статическими и двигатель-генераторными) установок сварки (резки, наплавки) плавлением?

Ответ. Должны быть шириной не менее 0,8 м и между многопостовыми – не менее 1,5 м. Расстояние от одно– и многопостовых источников сварочного тока до стены должно быть не менее 0,5 м. Проходы между группами сварочных трансформаторов должны быть шириной не менее 1 м. Расстояние между сварочными трансформаторами, стоящими рядом в одной группе, должно быть не менее 0,1 м.

Вопрос 667. Что не может быть допущено в качестве обратного провода?

Ответ. Не допускается использование металлических строительных конструкций зданий, трубопроводов, технологического оборудования, а также проводников сети заземления.

Вопрос 668. Какие значения не должно превышать напряжение холостого хода источников сварочного тока установок дуговой сварки при номинальном напряжении питающей электрической сети?

Ответ. Не должно превышать для источников постоянного тока 100 В (среднее значение) и для источников переменного тока (действующее значение):

80 В – для установок ручной и полуавтоматической дуговой сварки на номинальный сварочный ток 630 А;

100 В – для установок автоматической дуговой сварки на номинальный сварочный ток 1 000 А;

120 В – для установок автоматической дуговой сварки на номинальный сварочный ток 1 600 А;

140 В – для установок автоматической дуговой сварки на номинальный сварочный ток 2 000 А.

Вопрос 669. Каким должно быть номинальное напряжение электродвигателей и электротехнических устройств, расположенных на переносных частях электросварочных автоматов?

Ответ. Должно быть не выше 50 В переменного и 110 В постоянного тока. Электродвигатели и электротехнические устройства, расположенные на частях стационарных и передвижных электросварочных автоматов, смонтированных на стационарных установках, допускается питать от сети 220 и 380 В переменного тока или 220 и 440 В постоянного тока при обязательном заземлении их корпусов, которые должны быть электрически изолированы от частей, гальванически связанных со сварочной цепью.

Вопрос 670. Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установки плазменной обработки при номинальном напряжении сети?

Ответ. Должно быть не выше:

500 В – для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки;

300 В – для установок полуавтоматической резки или напыления;

180 В – для установок ручной резки, сварки или наплавки.

Вопрос 671. Какую блокировку должны иметь установки для автоматической плазменной резки?

Ответ. Должны иметь блокировку, исключающую шунтирование замыкающих контактов в цепи питания катушки коммутационного аппарата без электрической дуги.

Вопрос 672. Какую защиту должны иметь сварочные электроннолучевые установки?

Ответ. Должны иметь защиту от жесткого и мягкого рентгеновского излучения, обеспечивающую их полную радиационную безопасность, при которой уровень излучения на рабочих местах должен быть не выше допускаемого действующими нормативами для лиц, не работающих с источниками ионизирующих излучений.

Установки электрической сварки с применением давления

Вопрос 673. Какой должна быть ширина проходов между машинами точечной, роликовой (линейной) и рельефной сварки при их расположении напротив друг друга?

Ответ. Должна быть не менее 2 м, а между машинами стыковой сварки – не менее 3 м. При расположении машин тыльными сторонами друг к другу ширина прохода должна быть не менее 1 м, при расположении передними и тыльными сторонами – не менее 1,5 м.

Вопрос 674. Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети?

Ответ. Должно быть не выше 50 В.

Вопрос 675. Как должны присоединяться к сети подвесные машины точечной и роликовой сварки со встроенными сварочными трансформаторами?

Ответ. Должны присоединяться через разделяющий трансформатор и иметь блокировку, допускающую включение силовой цепи только при заземленном корпусе машины.

Вопрос 676. При каком условии допускается непосредственное подключение сварочного трансформатора (без разделяющего трансформатора) к сети не более 380 В?

Ответ. Допускается такое включение, если первичная цель встроенного трансформатора имеет двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована УЗО.

Вопрос 677. Каким должно быть напряжение цепей управления в подвесных машинах точечной и роликовой сварки, расположенных непосредственно на сварочных клещах?

Ответ. Должно быть не выше 50 В для цепей переменного и 110 В для цепей постоянного тока. Как исключение допускается напряжение указанных цепей до 220 В переменного или постоянного тока при наличии двойной изоляции цепей управления, а также элементов заземления или УЗО.

7.10. Электролизные установки и установки гальванических покрытий

Область применения

Вопрос 678. На какие электролизные установки распространяется настоящий раздел ПУЭ?

Ответ. Распространяется на расположенные внутри зданий (исключения приведены в табл. 7.10.1 пункт 7.10.4 ПУЭ) производственные и опытно-промышленные установки электролиза водных растворов кислот, щелочей и солей с получением и без получения металлов, установки электролиза расплавленных солей, окислов и щелочей и установки гальванических покрытий изделий (деталей) черными и цветными металлами, в том числе редкими и драгоценными.

Определения. Состав установок

Вопрос 679. Какие термины и определения установлены для электролизных установок и установок гальванических покрытий?

Ответ. Установлены термины и определения, приведенные в табл. 7.10.1.

Таблица 7.10.1

Термины и определения электролизных установок и установок гальванических покрытий

Окончание табл. 7.10.1

Общие требования

Вопрос 680. Какие схемы электроснабжения рекомендуется принимать для предприятий, имеющих электролизные установки с преобразовательными подстанциями большой установленной мощности выпрямительных агрегатов?

Ответ. Рекомендуется принимать схемы раздельного электроснабжения технологической нагрузки электролизного производства с электрическими нагрузками силового оборудования и электрического освещения всех основных и вспомогательных сооружений предприятия через отдельные понижающие трансформаторы, присоединяемые линиями передачи к РУ расположенных вблизи генерирующих источников или к электрическим сетям питающей энергосистемы на 110–500 кВ по схеме «глубокого ввода», с минимальным числом ступеней трансформации и коммутации (класс напряжения определяется на основании технико-экономических расчетов в зависимости от мощности потребления предприятием электроэнергии).

Вопрос 681. Какие электроприемники в электролизных установках следует отнести к электроприемникам I категории?

Ответ. Следует отнести серии электролизных ванн-электролизеров.

Вопрос 682. К каким помещениям в отношении опасности поражения людей электрическим током относятся помещения установок, цехов (станций, корпусов, отделений) электролиза и гальванических покрытий?

Ответ. Относятся к помещениям с повышенной опасностью.

Вопрос 683. Какие требования предъявляются к светильникам общего освещения – «верхний свет» залов (корпусов) электролиза?

Ответ. Они могут получать питание электроэнергией от трансформатора общего назначения с вторичным напряжением 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью. При этом на первом этаже двухэтажных зданий и в одноэтажных зданиях металлические корпуса светильников, пускорегулирующих аппаратов, ответвительных коробок и т. п. элементов электропроводки должны быть изолированы от строительных конструкций здания. Металлические корпуса указанных светильников и аппаратов (элементов), расположенные на высоте выше 3,5 м от площадки обслуживания электролизеров, не требуется изолировать от стальных конструкций.

Вопрос 684. Какое напряжение должны иметь переносные (ручные) электрические светильники, применяемые в залах (корпусах) электролиза и во вспомогательных цехах (мастерских)?

Ответ. Должны иметь напряжение не выше 50 В и присоединяться к электрической сети через безопасный разделительный трансформатор класса II.

Вопрос 685. Какие требования предъявляются к электроинструментам (электросверла, электробуры, электропылесосы и др.), используемые в залах (корпусах) электролиза?

Ответ. Должны иметь двойную изоляцию и их следует присоединять к питающей сети через разделительный трансформатор.

Вопрос 686. Какие требования предъявляются к электродвигателям, электронагревателям и другим электроприемникам переменного тока, корпуса которых имеют непосредственное соединение с изолированным от земли корпусом электролизера?

Ответ. Они, как правило, должны иметь напряжение не выше 50 В. Рекомендуется применение специальных электродвигателей на напряжение 50 В с усиленной изоляцией в исполнении, соответствующем условиям среды.

Вопрос 687. При каких условиях допускается применять электродвигатели на напряжение свыше 50 до 380 В переменного тока?

Ответ. Допускается применять при соблюдении следующих условий: электродвигатели или группа электродвигателей, установленных не более чем на 15 электролизерах, присоединяются к сети общего назначения (к трансформатору общего назначения с изолированной нейтралью) через разделительный трансформатор.

Вопрос 688. При каких условиях допускается присоединять к питающей сети через один разделительный трансформатор, располагаемый вне помещения с электролизными ваннами, переносные электронагреватели мощностью до 120 кВт (устанавливаемые в электролизер во время разогрева)?

Ответ. Допускается при условии, если суммарная протяженность распределительной сети вторичного напряжения не превышает 200 м и предусмотрено блокирование, исключающее одновременное включение нагревателей нескольких электролизеров.

Вопрос 689. Что должно применяться для электрического освещения в помещениях электролизных установок со взрывоопасными зонами?

Ответ. Как правило, должны применяться комплектные осветительные устройства со щелевыми световодами (КОУ). Источники света в этих устройствах помещаются в камеры, входящие в состав КОУ. Сочленение камер со световодами должно обеспечивать степень защиты световодов со стороны камер не ниже IP54.

Вопрос 690. В каких местах светильники общего назначения рекомендуются к установке помимо КОУ?

Ответ. Рекомендуются светильники, устанавливаемые:

за неоткрывающимися окнами с двойным остеклением без фрамуг и форточек;

в специальных нишах с двойным остеклением в стене;

в специальных фонарях с двойным остеклением в потолочном перекрытии;

в остекленных коробах.

Вопрос 691. Какие конструкции должны иметь электрическую изоляцию от земли в залах (корпусах) электролиза (за исключением залов с электролизными установками для получения водорода методом электролиза воды)?

Ответ. Должны иметь:

внутренние поверхности стен на высоту до 3 м и колонны на высоту до 3,5 м от уровня рабочих площадок первого этажа в одноэтажных зданиях или второго этажа в двухэтажных зданиях;

металлические и железобетонные конструкции рабочих площадок, расположенные возле электролизеров;

перекрытия шинных каналов и полов возле электролизеров;

металлические крышки люков;

металлические части вентиляционных устройств, расположенные на полу и у стен корпуса;

металлические трубопроводы, кронштейны и другие металлические конструкции, расположенные в пределах помещения на высоте до 3,5 м от уровня пола;

подъемно-транспортные механизмы.

Вопрос 692. В каких случаях токопроводы электролизных установок, за исключением межванных, шунтирующих токопроводов и токоподводов (спусков) к торцевым ваннам, должны иметь ограждение?

Ответ. Должны иметь в следующих случаях:

при расположении горизонтальных участков токопроводов над проходами на высоте менее 2,5 м над уровнем пола или нахождении их в зоне движения кранов и цехового транспорта (не распространяется на установки электролиза алюминия);

при расстоянии менее 2,5 м между токопроводами, расположенными на высоте ниже 2,5 м над уровнем пола, и заземленными трубопроводами или заземленным оборудованием (не распространяется на установки электролиза алюминия);

при расположении токопроводов вблизи посадочных площадок мостовых кранов, если расстояние от них до этих площадок составляет менее 2,5 м.

Вопрос 693. Как должны быть размещены в залах (корпусах) электролиза бронированные кабели, металлические трубопроводы, защитные трубы, а также короба коммуникаций технологических, пароводоснабжения, вентиляции и др.?

Ответ. Должны быть размещены, как правило, на высоте не менее 3,5 м от уровня рабочих площадок (не менее 3,0 м – для залов электролиза водных растворов), изолированы от земли или ограждены, иметь электроизолирующие вставки на входе и выходе из зала (корпуса), а также в местах отводов к электролизерам и подсоединения к ним. Трос, на котором в зале (корпусе) электролиза крепятся провода или кабели, должен быть изолирован от строительных конструкций.

Вопрос 694. На каком расстоянии от неогражденных токопроводов или частей электролизеров должны располагаться электрические РУ напряжением до 1 кВ для силовой и осветительной сетей?

Ответ. Должны располагаться на расстоянии не менее 6 м.

Вопрос 695. Какие приборы должны предусматриваться для контроля за режимом работы серии ванн в помещениях корпусов, станций (цехов) электролиза или на преобразовательной подстанции?

Ответ. Должны предусматриваться: амперметр на каждую серию;

вольтметр на каждую серию и каждый корпус, если они питаются от сборных шин;

вольтметр на каждую ванну (или вольтметр с многопозиционным переключателем на группу ванн) в тех случаях, когда по рабочему напряжению на ваннах ведется технологический процесс;

устройства (приборы) контроля изоляции каждой системы шин выпрямленного тока или группы электролизеров, получающих питание или от контролируемой сети выпрямленного тока, или от сети переменного тока через индивидуальные или групповые разделительные трансформаторы;

счетчики вольт-часов или ампер-часов (в зависимости от технологических требований) на серию или группу ванн;

счетчик расхода электрической энергии, установленный на первичной стороне преобразовательного трансформатора выпрямительного агрегата.

Установки электролиза воды и водных растворов

Вопрос 696. Какие требования электробезопасности, предъявляются к установкам электролиза воды и водных растворов?

Ответ. Средняя точка серии электролизеров не должна иметь глухого заземления. Допускается использование нейтрали серии для устройств контроля изоляции, не создающих в нормальном режиме глухой связи нейтрали с землей.

Вопрос 697. Какое расстояние должно быть между токоведущими частями в проходах между рядами электролизеров (не отгороженных один от другого)?

Ответ. Должно быть не менее 1,2 м при максимально возможном напряжении между ними до 65 В и не менее 1,5 м – при напряжении свыше 65 В. Проходы между продольным рядом ванн и стеной, между торцевыми ваннами и стеной должны быть шириной не менее 2,5 м. Допускается местное сужение до 1,5 м проходов между ваннами и колоннами здания и стойками эстакад, несущих токопроводы или материалопроводы, при условии обязательного покрытия колонн и стоек в проходе на высоту не менее 2,5 м от пола электроизоляционным материалом листовым, например пластиковыми листами на сварке. От токопроводов электролизеров и других токоведущих частей до заземленного технологического оборудования и арматуры светильников расстояние должно быть не менее 2,5 м.

Электролизные установки получения водорода (водородные станции)

Вопрос 698. Какой защитой должны быть оборудованы электролизеры водородных станций?

Ответ. Должны быть оборудованы следующей электрической защитой:

от однополюсных замыканий на землю, кроме электролизеров, у которых крайний электрод или корпус крайней ячейки по конструкции заземлен, например, через газоотделитель;

от межполюсных КЗ;

от обратных токов при применении двигателей-генераторов (на реконструируемых установках).

Вопрос 699. Какое требование предъявляется к электролизерам водородных станций, работающих под напряжением свыше 250 В по отношению к земле?

Ответ. Должны иметь по периметру сетчатое ограждение.

Вопрос 700. Какие проходы должны предусматриваться между оборудованием?

Ответ. Должны предусматриваться следующие проходы:

основные – шириной не менее 1,5 м по фронту обслуживания машин (компрессоров, насосов и т. п.) и аппаратов, имеющих арматуру и КИП; для малогабаритного оборудования (с шириной и высотой до 0,8 м) допускается уменьшать ширину прохода до 1 м;

для возможности обслуживания со всех сторон (если в этом есть необходимость) между оборудованием, а также между оборудованием и стенами помещений – шириной не менее 1 м;

для осмотра и периодической проверки и регулировки оборудования и приборов – шириной не менее 0,8 м.

Электролизные установки получения хлора

Вопрос 701. Что должно обеспечиваться в установках электролиза поваренной соли ртутным методом, мембранными и диафраг-ментными методами, а также при электролизе соляной кислоты?

Ответ. Должны обеспечиваться:

возможность аварийного ручного отключения питания электроэнергией электролизеров, а также из помещения пульта управления и машинистом хлорных компрессоров при их остановке;

автоматическое отключение электродвигателей хлорных и водородных компрессоров при всех методах электролиза, кроме электродвигателей хлорных компрессоров при ртутном методе электролиза, при внезапном отключении выпрямленного тока, питающего электролизеры (с выдержкой времени 2–3 с после отключения тока); автоматическое отключение (с выдержкой до 3 мин) электродвигателей хлорных компрессоров при ртутном методе электролиза с одновременным включением системы аварийного поглощения хлора;

автоматическое отключение системой блокировки с выдержкой 3–5 с выпрямителей, питающих электролизеры, для всех методов электролиза при внезапной остановке всех электродвигателей хлорных компрессоров, если в течение указанного периода не произойдет самозапуск, а также при остановке группы электродвигателей ртутных насосов (число электродвигателей в группе определяется в каждом конкретном случае) с одновременным включением системы аварийного поглощения хлора из системы и одновременной подачей сигнала в зал электролиза, помещение компрессора и щита КИПиА;

автоматическое отключение выпрямителя электролизной установки при повышении давления газа хлора во всасывающем коллекторе компрессора сверх установленного предела;

сигнализация в зал электролиза, в помещение щита КИПиА и на преобразовательную подстанцию при внезапном отключении одного из нескольких работающих хлорных компрессоров;

сигнализация в зал электролиза и помещение щита КИПиА при остановке электродвигателей ртутного насоса или прекращении циркуляции ртути в электролизерах с ртутным катодом.

Вопрос 702. Какая сеть местного освещения должна предусматриваться в основных производственных помещениях?

Ответ. Должна предусматриваться стационарная сеть местного освещения 50 В, питаемая от сети общего освещения через разделительный трансформатор.

Установки электролиза магния

Вопрос 703. Какие элементы (кроме указанных в ответе на вопрос 691) должны иметь электрическую изоляцию?

Ответ. Должны иметь следующие элементы:

оболочки электролизеров и трубопроводов катодного и анодного отсосов – от земли и строительных конструкций;

полы корпуса, полы и колонны подвала, а также рабочие площадки, другие железобетонные или металлические строительные конструкции – от земли;

части трубопровода сжатого воздуха и вакуума – от земли, один от другого и от электролизеров;

кабели и аппаратура – от каркаса, некотором установлены трансформаторы;

рабочие площадки у электролизеров (помимо упомянутой выше электрической изоляции от земли) должны быть покрыты диэлектрическим листовым материалом.

Вопрос 704. Какой ширины должны быть проезды в залах электролиза?

Ответ. Должны быть шириной:

при наличии двух проездов со стороны продольных стен – не менее 4,5 м;

при наличии одного проезда между продольными рядами электролизеров – не менее 5,5 м.

В обоих случаях должен обеспечиваться свободный проход шириной не менее 1 м между транспортным средством и стеной корпуса или установленным оборудованием. Проход между продольным рядом электролизеров и стеной при наличии одного проезда должен быть шириной не менее 2 м. Между токопроводами двух рядов электролизеров расстояние должно быть не менее 4 м.

Установки электролиза алюминия

Вопрос 705. Какие конструкции в корпусах установки электролиза должны иметь электрическую изоляцию?

Ответ. Должны иметь металлические перекрытия поперечных каналов токопроводов, а на участках между смежными электролизерами эти перекрытия должны иметь электроизолирующие вставки.

Металлические перекрытия продольных проемов и каналов токопроводов должны иметь электрическую изоляцию от этих проемов и каналов, а на участках между смежными электролизерами должны иметь электроизолирующие вставки.

Вопрос 706. Какие элементы электролизеров с боковым токоподводом и с самообжигающимся анодом должны иметь электрическую изоляцию?

Ответ. Должны иметь:

катодный кожух – от фундамента или от опорных строительных конструкций;

металлоконструкции электролизеров – от анода и от катодного кожуха;

шторные укрытия – от катодного кожуха;

анодные пакеты шин – от металлоконструкций;

крюки для временной подвески анода – от металлоконструкций, или же должен быть узел электрической изоляции непосредственно на переносных тягах для временной подвески анода при перетяжке анодной рамы.

Вопрос 707. Что должно быть изолировано у электролизеров с обожженными анодами?

Ответ. Должны быть изолированы:

катодный кожух – от фундамента или опорных строительных конструкций;

металлоконструкции, установленные на специальных опорах, – от этих опор, опоры – от земли (опоры должны быть электрически соединены с катодным кожухом);

металлоконструкции анодной части – от катодного кожуха;

домкраты механизма подъема анодов и анодного токоподвода – от анодной рамы;

укрытия – от катодного кожуха.

Вопрос 708. Какие элементы электролизеров с верхним токоподводом и с самообжигающимся анодом должны иметь электрическую изоляцию?

Ответ. Должны иметь:

катодный кожух – от фундамента или опорных строительных конструкций;

домкраты основного механизма подъема – от специальных опор (при установке на специальные опоры), специальные опоры – от земли (опоры должны быть электрически соединены с катодным кожухом);

домкраты вспомогательного механизма подъема анода – от анодного кожуха.

Вопрос 709. Что должно быть электроизолировано у напольной рельсовой машины?

Ответ. Должна быть электроизолированы:

ходовые колеса – от металлоконструкций;

привод ходовых колес – от металлоконструкций;

механизм продавливания корки электролита – от металлоконструкций;

соединительное устройство аэрожелоба или монжусных труб – от металлоконструкций машины и соприкасающихся с ними элементов корпуса электролизера;

аэрожелоб и монжусные трубы – от металлоконструкций;

трубопроводы – от металлоконструкций в месте перехода их в исполнительный орган механизма продавливания корки электролита;

стыковочное устройство машины – от металлоконструкций корпуса;

число ступеней изоляции должно быть не менее трех;

выдвижной конвейер для загрузки машины анодной массой – от металлоконструкций корпуса;

число ступеней изоляции должно быть не менее трех.

Вопрос 710. Чем должна обеспечиваться электробезопасность при ремонтах электролизеров?

Ответ. Должна обеспечиваться системой аварийной сигнализации, срабатывающей при потенциале электролизера по отношению к земле свыше 50 В при замыкании на землю главных цепей выпрямленного тока на других участках серии.

Подкрановые пути в корпусах электролизера алюминия должны быть заземлены. Сопротивление заземляющих устройств не должно превышать 4 Ом.

Вопрос 711. Каковы требования Правил в части электробезопасности при изолированной нейтрали в корпусах электролиза?

Ответ. Отключение при первом замыкании в электроустановках до 1 кВ в соответствии с требованиями технологии недопустимо. Для таких электроустановок должен быть предусмотрен контроль изоляции с действием на сигнал. Световой сигнал должен указывать магистраль, на которой произошло снижение изоляции.

Вопрос 712. Какую электроизоляцию должны иметь металлические трубопроводы, проложенные вдоль корпусов электролиза на высоте менее 3,5 м?

Ответ. Должны иметь электроизоляционные вставки через каждые 4 электролизера, а расположенные вертикально или поперек электролизных серий – через каждые 3 м.

Установки электролитического рафинирования алюминия

Вопрос 713. Какие расстояния должны быть между торцами соседних в ряду электролизеров?

Ответ. Должно быть не менее 1 м, а между выступающими частями – не менее 0,6 м. Если между торцами соседних в ряду электролизеров не предусматривается нахождение людей, расстояние между торцами может быть сокращено до пределов, допускаемых конструкцией электролизеров.

Вопрос 714. Какие элементы у электролизеров должны иметь электрическую изоляцию?

Ответ. Должны иметь:

оболочка – от земли, строительных конструкций, анодных блюмов и металлических конструкций электролизера;

пакет анодных шин – от домкратов подъемного механизма анода.

Электролизные установки ферросплавного производства

Вопрос 715. Какое требование электробезопасности к сборным бакам для электролита и вентиляционных воздуховодов электролизных установок ферросплавного производства, выполненным из металла?

Ответ. Должны быть заземлены.

Электролизные установки никель-кобальтового производства

Вопрос 716. Какое требование Правил к электролизным ваннам никель-кобальтового производства?

Ответ. Должны быть укрыты и снабжены местными отсосами. Для загрузки и выгрузки ванны без перерыва тока в серии следует предусматривать шунтирующее ванну устройство, установка и снятие которого должны быть механизированы.

Установки электролиза меди

Вопрос 717. Какие токопроводы рекомендуется применять в залах электролиза?

Ответ. Рекомендуется применять медные шины токопроводов. Рекомендуемая плотность тока шин 1 А/мм^2. Алюминиевые шины применяются в обоснованных случаях. Рекомендуемая плотность тока шин 0,7 А/мм^2.

Установки гальванических покрытий

Вопрос 718. Какие требования электробезопасности к корпусам ванн установок гальванических покрытий в гальванических цехах (участках), питающихся по блочной схеме (выпрямитель-ванна), при номинальном напряжении 110 В?

Ответ. Должны быть заземлены, а токоведущие части недоступны для прикосновения. Корпуса установленных на ваннах электроприемников переменного тока при их номинальном напряжении выше 50 В должны быть заземлены.

Вопрос 719. Как должны устанавливаться все ванны в автоматических линиях гальванических покрытий?

Ответ. Должны устанавливаться на изоляторах для защиты ванн от потенциала, возникающего при блуждающих токах.

Принятые сокращения

АВР – автоматическое включение резерва

АПВ – автоматическое повторное включение

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета электроэнергии

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами

ВЛ – воздушная линия электропередачи

ВРУ – вводное распределительное устройство

ВУ – вводное устройство

ГРЩ – главный распределительный щит

ЗРУ – закрытое распределительное устройство

КЗ – короткое замыкание

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика

КЛ – кабельная линия электропередачи

КОУ – комплектные осветительные устройства со щелевыми световодами

КРУ – комплектное распределительное устройство

КРУН – комплектное распределительное устройство наружной установки

КСЗ – карта степеней загрязнения

КСО – комплектные сборные ячейки одностороннего обслуживания

КТП – комплектная трансформаторная подстанция

ЛЭП – линия электропередачи

ОМП – определение мест повреждения

ОПЧ – открытые проводящие части

ОРУ – открытое распределительное устройство

РЗиА – релейная защита и автоматика

РМ – реактивная мощность

РП – распределительный пункт

РУ – распределительное устройство

РЩ – распределительный щит

СЗ – степень загрязнения

СН – собственные нужды (электростанций)

СНН – сверхнизкое (малое) напряжение

ССБТ – Система стандартов безопасности труда

ТН – трансформатор напряжения

ТТ – трансформатор тока

ТЭС – тепловая электростанция

УЗО – устройство защитного отключения

ЭТО – электротермическое оборудование

ЭТУ – электротермическая установка

Content

Валентин Красник
Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний. Разделы 1, 6, 7

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1. Общая часть

1.2. Электроснабжение и электрические сети

1.3. Выбор электрических аппаратов и проводников

1.4. Проверка электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания

1.5. Учет электроэнергии

1.6. Измерения электрических величин

1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности

1.9. Изоляция электроустановок

6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

6.1. Общая часть

6.2. Внутреннее освещение

6.3. Наружное освещение

6.4. Световая реклама, знаки и иллюминация

6.5. Управление освещением

6.6. Осветительные приборы и электроустановочные устройства

7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий

7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений

7.5. Электротермические установки

7.6. Электросварочные установки

7.10. Электролизные установки и установки гальванических покрытий

Принятые сокращения