Валентин Красник

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний

Введение

Вопрос 1. К какому персоналу приведены требования в настоящих Правилах?

Ответ. Приведены требования к персоналу, производящему работы в организациях газового хозяйства и их структурных подразделениях, к производственным (технологическим) процессам, производственным помещениям и площадкам, производственному оборудованию и его размещению, исходным материалам, заготовкам, транспортировке и хранению опасных грузов, а также определены порядок и условия производства работ, организационные и технические меры, обеспечивающие безопасность работ.

Вопрос 2. На какие организации распространяются Правила?

Ответ. Распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, занятых эксплуатацией газопроводов и сооружений на них, газового оборудования, агрегатов и установок, использующих природный газ давлением до 1,2 МПа (12 кг/см^2) и природный газ давлением до 1,6 МПа (16 кг/см^2) в качестве топлива, а также реконструкцией, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией газифицированных объектов.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Область применения

Вопрос 3. Какие требования устанавливают Правила?

Ответ. Устанавливают требования по охране труда, обязательные для работников организаций, расположенных на территории Российской Федерации, эксплуатирующих объекты газораспределительных систем (далее – организаций), в части организации и осуществления производственных процессов, размещения производственного оборудования газового хозяйства (установок, агрегатов, машин, механизмов и др.), и транспортировки и хранения исходных материалов, веществ, отходов, использующихся в газовом хозяйстве (п. 1.1.1)[1].

Вопрос 4. Какие требования содержат Правила?

Ответ. Содержат требования охраны труда, обязательные при эксплуатации газопроводов и сооружений на них, средств их защиты от электрохимической коррозии, газового оборудования, аппаратуры, контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и телемеханики, вычислительной техники, всех видов газового оборудования газорегуляторных пунктов (ГРП), газонаполнительных станций (ГНС), газонаполнительных пунктов (ГНП), автомобильных (стационарных и передвижных) газозаправочных станций (АГЗС), складов баллонов со сжиженным и сжатым газом, баллонных и резервуарных установок сжиженного газа, а также газоиспользующего оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций, относящихся к газифицированным объектам (п. 1.1.2).

Вопрос 5. Может ли работодатель в зависимости от местных условий предусматривать дополнительные меры безопасности труда и как это должно быть формализовано?

Ответ. Может предусматривать дополнительные меры безопасности труда, которые должны быть внесены в соответствующие инструкции по охране труда и доведены до работников в виде инструктажа (п. 1.1.3).

Вопрос 6. Какие нормативные документы следует соблюдать при эксплуатации в газовом хозяйстве организации оборудования, транспортных средств, проведении производственных процессов, применении материалов и методов работ, для которых требования безопасного производства работ не предусмотрены настоящими Правилами?

Ответ. Следует соблюдать требования соответствующих государственных стандартов, а также правил или инструкций, утвержденных в установленном порядке (п. 1.1.4).

Вопрос 7. Каким требованиям должны соответствовать производственные объекты организации, в том числе газопроводы и газифицированные производственные объекты, использующие природный и сжиженный углеводородный газ (СУГ) в качестве топлива, а также объекты, связанные с хранением СУГ?

Ответ. Должны соответствовать требованиям статьи 16 Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» (п. 1.1.5).

Вопрос 8. Каким требованиям должны соответствовать материалы, химические вещества, технические устройства, технологические процессы, транспортные средства, в том числе иностранного производства, применяемые на производственных объектах?

Ответ. Должны соответствовать требованиям охраны труда, иметь сертификаты соответствия и разрешение на их применение, выданные в установленном порядке (п. 1.1.6).

Вопрос 9. Какой документ в соответствие с действующим законодательством обязана иметь организация, осуществляющая хранение СУГ в объеме свыше 200 т?

Ответ. Обязана иметь декларацию промышленной безопасности (п. 1.1.7).

Вопрос 10. При каком условии принимается решение о начале расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации и ликвидации объекта газового хозяйства организации?

Ответ. Принимается при наличии положительного заключения соответствующего органа государственной экспертизы условий труда, а также соответствующих органов государственного надзора за соблюдением требований охраны труда (п. 1.1.8).

Вопрос 11. Допускается ли ввод в эксплуатацию сооружений, производственных и санитарно-бытовых помещений, если на них не обеспечены безопасные и здоровые условия труда в соответствии с требованиями нормативной документации?

Ответ. В этом случае ввод в эксплуатацию запрещается (п. 1.1.9).

Вопрос 12. Каковы требования государственных стандартов к работникам перед допуском их к работе?

Ответ. Эти работники, занятые в организации, должны пройти обучение и аттестацию в установленном порядке, а также инструктаж в соответствии с требованиями государственных стандартов в области безопасности труда (п. 1.1.10).

1.2. Опасные и вредные производственные факторы

Вопрос 13. Сколько классов опасности имеет классификация вредных веществ по степени воздействия на организм человека?

Ответ. Имеет четыре класса опасности, которые определяются соответствующими государственными стандартами (п. 1.2.1).

Вопрос 14. К какому классу опасности относятся природные и сжиженные углеводородные газы?

Ответ. Относятся к веществам 4 класса опасности (вещества малоопасные), не оказывают токсикологического действия на организм человека, но при концентрациях, снижающих содержание кислорода в атмосфере до 15–16 %, вызывают удушье (п. 1.2.1).

Вопрос 15. Какими нормативными документами определяются и в каких случаях являются обязательными предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (насосно-компрессорные отделения, вентиляционные камеры, другие производственные помещения, открытые площадки и сооружения, где установлено технологическое оборудование, транспортные средства)?

Ответ. Определяются соответствующими государственными стандартами и являются обязательными при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, (п. 1.2.2).

Вопрос 16. Какова предельно допустимая ПДК в воздухе рабочей зоны?

Ответ. ПДК природных и сжиженных углеводородных газов не должна превышать 300 мг/м^3, сероводорода в смеси с углеводородами – 3 мг/м^3 (п. 1.2.2).

Вопрос 17. На какие факторы по природе действия подразделяются опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации производственных объектов газового хозяйства?

Ответ. Подразделяются на физические, химические, биологические, психофизические. Предельные, оптимальные и допустимые их величины регламентируются системой стандартов безопасности труда (п. 1.2.3).

Вопрос 18. Каковы предельные значения величины теплового облучения работника от нагретых поверхностей технологического оборудования, инструмента, оснастки, материалов и заготовок на рабочих местах?

Ответ. Не должны превышать 35 Вт/м^2 при облучении 50 % поверхности его тела, не более 70 Вт/м^2 при облучении поверхности тела работника от 25 до 50 % и 100 Вт/м^2 при облучении не более 25 % поверхности тела работника (п. 1.2.7).

Вопрос 19. К какой группе веществ относятся природные и сжиженные углеводородные газы?

Ответ. Относятся к группе веществ, образующих с воздухом взрывоопасные смеси. Интервал взрывной концентрации по объему в процентном отношении к воздуху составляет в производственных помещениях для природного газа от 4 до 15 %, для сжиженного газа – от 1,5 до 9 % (п. 1.2.11).

1.3. Требования к профессиональному отбору и проверке знаний

Вопрос 20. Какое требование предъявляется к руководителям организаций и их структурных подразделений, специалистам, выполняющих работы по проектированию технологических процессов, оборудования, систем вентиляции и эксплуатации газопроводов, газового оборудования и объектов газового хозяйства, перечисленных в ответе на вопрос 4?

Ответ. Должны в установленном порядке пройти подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда (п. 1.3.1).

Вопрос 21. Что обязаны выполнить работники, занятые наладкой и эксплуатацией объектов газового хозяйства, до назначения на самостоятельную работу?

Ответ. Обязаны пройти обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на рабочем месте в объеме нормативных документов, включенных в утвержденный в установленном порядке перечень (п.1.3.2).

Вопрос 22. В какой срок должны проходить периодическую проверку знаний по охране труда руководители и специалисты, связанные с проведением работ в газовом хозяйстве организации, а также осуществляющие производственный контроль и технический надзор?

Ответ. Должны проходить не реже 1 раза в 3 года (п. 1.3.5).

Вопрос 23. В какой срок должны проходить периодическую проверку знаний по охране труда работники, связанные с эксплуатацией газопроводов и газифицированных объектов?

Ответ. Должны проходить 1 раз в год (п. 1.3.5).

Вопрос 24. На каких уровнях должны проводиться контроль и оценка состояния охраны (безопасности) труда?

Ответ. Должны проводиться на следующих уровнях:

постоянный контроль за исправностью оборудования, приспособлений, инструмента, защитных средств со стороны работников, в том числе руководителей, до начала и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкции по охране труда;

периодический контроль со стороны руководителей цехов, участков и других подразделений согласно их должностным инструкциям;

выборочный контроль со стороны работников службы охраны труда, инженера по охране труда (п. 1.3.6).

1.4. Организация выполнения требований охраны труда

Вопрос 25. Какие инструкции и документы должны быть пересмотрены (или разработаны вновь) на основе настоящих Правил в организациях, эксплуатирующих газопроводы и газифицированные объекты?

Ответ. Должны быть пересмотрены (или разработаны вновь) инструкции по охране труда, технологические и эксплуатационные документы для подразделений, профессий (должностей) и видов работ, устанавливающие правила по организации выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на территории газифицированных объектов. Они должны быть составлены с учетом местных условий и свойств используемого газа, а также содержать требования по пожарной безопасности (п. 1.4.1).

Вопрос 26. Кем проводятся составление и утверждаются перечни инструкций по охране труда для конкретных профессий (должностей) и видов работ и их разработка?

Ответ. Проводятся службой охраны труда организации на основании предложений специалистов организации и утверждаются руководителем организации (п. 1.4.2).

Вопрос 27. У кого находятся действующие инструкции и их копии в организации?

Ответ. Комплект действующих инструкций для работников, занятых в подразделении, на участке, по всем профессиям (должностям) и видам выполняемых работ должен иметься у каждого руководителя подразделения, участка (мастер, прораб и т. д.). Копии инструкций должны быть выданы на руки работникам с регистрацией в журнале или личной карточке инструктажа для изучения при первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих местах или на табло в подразделениях, на участках, либо храниться в ином месте, доступном для работников (п. 1.4.3).

Вопрос 28. В каких случаях и в какие сроки производится пересмотр инструкций?

Ответ. Производится в случаях изменения технологического процесса, модернизации оборудования, инструментов, введения в действие новых нормативных актов по охране труда и т. п., но не реже 1 раза в 5 лет. Для работ с повышенной опасностью пересмотр инструкций должен производиться не реже 1 раза в 3 года (п. 1.4.4).

Вопрос 29. На кого возлагается контроль за наличием в подразделениях организации инструкций по охране труда для работников согласно перечню профессий (должностей) и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром?

Ответ. Возлагается на работодателя (п. 1.4.5).

Вопрос 30. Какие виды инструктажей проходят работники всех профессий (должностей), занятые эксплуатацией систем газораспределения?

Ответ. Проходят инструктажи по охране труда в соответствии с действующими нормативными правовыми актами: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой (п. 1.4.6).

Вопрос 31. С кем должен проводиться вводный инструктаж?

Ответ. Должен проводиться со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности работниками, на которых приказом по организации возложены эти обязанности. О его проведении делают запись в журнале вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (п. 1.4.7).

Вопрос 32. С кем должен проводиться первичный инструктаж на рабочем месте?

Ответ. Должен проводиться с каждым работником, принятым на работу, а также при переводе работника из одного подразделения в другое или на новую для него работу. Все работники после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 10 рабочих смен пройти стажировку под руководством работника, назначенного приказом по организации (п. 1.4.8).

Вопрос 33. С кем должен проводиться повторный инструктаж?

Ответ. Должен проводиться со всеми работниками независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже 1 раза в 6 мес. в объеме первичного инструктажа на рабочем месте (п. 1.4.9).

Вопрос 34. В каких случаях должен проводиться внеплановый инструктаж?

Ответ. Должен проводиться в следующих случаях:

при изменении технологического процесса, замене и модернизации оборудования, а также в тех случаях, когда существенно меняются условия труда;

при нарушениях работниками правил, норм и инструкций по безопасности труда, которые могут привести или привели к травме аварии, взрыву или пожару, отравлению;

при введении в действие новых нормативных актов по охране труда, а также изменений к ним;

по требованию органов надзора или руководителя организации.

Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения (п. 1.4.10).

Вопрос 35. С кем проводится целевой инструктаж?

Ответ. Проводится с работниками перед производством работ, не свойственных их основным профессиям (должностям), в том числе разовых, и фиксируется в документах, разрешающих производство работ (п. 1.4.11).

Вопрос 36. Кто проводит первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой?

Ответ. Проводит непосредственный руководитель работ (п. 1.4.12).

Вопрос 37. В каких документах фиксируются результаты всех проводимых инструктажей?

Ответ. Они должны заноситься в журнал регистрации инструктажа и в личную карточку, за исключением целевого (п. 1.4.13).

Вопрос 38. На кого возлагается контроль за проведением инструктажей?

Ответ. Возлагается на специалиста по охране труда или работника, ответственного за это в соответствии с приказом работодателя (п. 1.4.14).

Вопрос 39. Кто являются ответственными за соблюдение требований правил и инструкций по охране (безопасности) труда при выполнении работ?

Ответ. Являются руководители работ (п. 1.4.15).

Вопрос 40. Как оформляются задания на газоопасные работы?

Ответ. Составляется наряд-допуск, предусматривающий разработку и осуществление комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению этих работ (п. 1.4.16).

Вопрос 41. В какое время суток должны выполняться газоопасные работы?

Ответ. Должны выполняться, как правило, в светлое время суток. В организациях, расположенных в Северной климатической зоне, газоопасные работы могут выполняться в течение рабочего дня по утвержденным для каждого вида работ производственным инструкциям или планам производства работ (п. 1.4.17).

Вопрос 42. Какие должны приниматься меры при производстве работ всех видов на поврежденных подземных газопроводах?

Ответ. Должны приниматься меры, исключающие воспламенение газа, выходящего из газопроводов. Если при раскопке имеется угроза удушья или отравления газом, работники должны быть обеспечены изолирующими средствами защиты органов дыхания. Применение фильтрующих противогазов не допускается (п. 1.4.19).

Вопрос 43. Как должно регулироваться движение транспорта и работников по территории организации?

Ответ. Должно регулироваться с помощью дорожных знаков и сигнальных устройств, устанавливаемых в соответствии с требованиями применения технических средств организации дорожного движения и правилами дорожного движения (п. 1.4.21).

1.5. Требования, предъявляемые к спецодежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной защиты

Вопрос 44. Какими защитными средствами должны быть обеспечены все работники для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов?

Ответ. Должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувъю и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими правилами и нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. Применяемые средства индивидуальной защиты должны быть проверены и испытаны в установленном порядке (п. 1.5.1).

Вопрос 45. В каком документе должны быть указаны используемые при ведении технологического процесса средства индивидуальной защиты?

Ответ. Должны быть указаны в инструкциях по охране труда (п. 1.5.3).

Вопрос 46. Какие организационные меры должны быть приняты в организации по уходу за средствами индивидуальной защиты?

Ответ. Должны быть организованы надлежащее хранение, стирка, химчистка и ремонт спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (п. 1.5.4).

Вопрос 47. Каковы обязанности работодателя в части выполнения требований, указанных в ответе на вопрос 46?

Ответ. Он должен не реже 1 раза в 2 недели обеспечить стирку или химчистку спецодежды. Спецодежда, загрязненная веществами I и II классов опасности, перед стиркой предварительно обезжиривается (п. 1.5.5).

Вопрос 48. Чем обеспечиваются все члены бригады во время проведения газоопасных работ?

Ответ. Обеспечиваются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами соответствующей спецодеждой, спецобувью, сигнальными жилетами (при производстве работ на улицах и дорогах), защитной каской, средствами индивидуальной защиты (спасательным поясом с веревкой и изолирующим противогазом). Применение фильтрующих противогазов запрещается. Спецобувь должна быть без стальных подковок и гвоздей. В противном случае на обувь необходимо надеть галоши или застелить место работы диэлектрическими ковриками (рулонными материалами) (п. 1.5.7).

Вопрос 49. Какие требования предъявляются к спасательным поясам?

Ответ. Они должны иметь наплечные ремни с кольцом со стороны спины на их пересечении для крепления веревки. Спасательный пояс необходимо подгонять таким образом, чтобы кольцо располагалось не ниже лопаток человека.

Применение поясов без наплечных ремней запрещается. Каждый спасательный пояс, карабин и веревка должны быть испытаны и иметь инвентарный номер (п. 1.5.8).

Вопрос 50. В какие сроки проводятся испытания спасательных поясов и веревок и как оформляются результаты испытаний?

Ответ. Проводятся 1 раз в 6 мес. на специальном стенде грузом массой 200 кг. Время испытания поясов – 5 мин, веревок – 15 мин. Результаты испытаний оформляются актом произвольной формы. Пояса и веревки должны иметь бирки, на которых должны быть указаны дата и номер выполненных испытаний и дата следующего испытания (п. 1.5.9).

Вопрос 51. Когда должен производиться наружный осмотр поясов, карабинов и веревок?

Ответ. Должен производиться перед работой и после каждого их применения работником (п. 1.5.10).

Вопрос 52. Какой должна быть длина применяемой веревки?

Ответ. Должна быть не менее 6 м, а при работе в колодцах, коллекторах, котлованах и траншеях ее длина должна быть на 2 м больше глубины колодца, коллектора и т. д. (п. 1.5.11).

Вопрос 53. Какой должна быть предельная продолжительность работы в противогазе без перерыва?

Ответ. Не должна превышать 30 мин (п. 1.5.13).

Вопрос 54. Каким должен быть резерв шланговых противогазов в газовом хозяйстве?

Ответ. Должен составлять 5-10 % от количества работников, пользующихся ими (п. 1.5.14).

Вопрос 55. Какие внутренний диаметр и длину должен иметь шланг противогаза?

Ответ. Должен иметь внутренний диаметр не менее 20 мм и длину не менее 8 м, но не более 15 м у самовсасывающих противогазов и не более 40 м – у противогазов с механической подачей воздуха (п. 1.5.15).

Вопрос 56. В каких помещениях и условиях должны храниться противогазы?

Ответ. Должны храниться в помещении с температурой не более 25 °C в специальных шкафах на расстоянии не менее 3 м от отопительных приборов и 0,75 м – от наружных стен (п. 1.5.16).

Вопрос 57. Кто является ответственным за состояние и содержание противогазов?

Ответ. Является работник, назначаемый администрацией организации (п. 1.5.16).

Вопрос 58. В каких случаях должны использоваться кислородно-изолирующие противогазы?

Ответ. Должны использоваться в тех случаях, когда невозможно применение шланговых.

Если регенеративный патрон проработал за один или несколько приемов более 30 мин, его необходимо перезарядить или заменить новым (п. 1.5.17).

Вопрос 59. Можно ли смазывать кислородно-изолирующие противогазы?

Ответ. Их не разрешается смазывать каким бы то ни было маслом (п. 1.5.18).

Вопрос 60. Кто является ответственным за своевременное обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты?

Ответ. Ответственным является работодатель (п. 1.5.19).

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

2.1. Требования охраны труда, предъявляемые к организации производственных процессов

Вопрос 61. В соответствии с требованиями каких нормативных документов необходимо проводить разработку, организацию и ведение технологических процессов в газовом хозяйстве?

Ответ. Необходимо проводить в соответствии с требованиями правил безопасности в газовом хозяйстве и других нормативных документов. В технологической документации на выполнение работ в газовом хозяйстве должны быть изложены требования охраны труда (п. 2.1.1).

Вопрос 62. Какие безопасные условия труда должна обеспечивать организация производственных процессов и в том числе предусматривать?

Ответ. Должна в том числе предусматривать:

рациональную организацию и безопасные методы и приемы труда, а также организацию отдыха работников;

устранение непосредственного контакта работников с исходными веществами и материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими вредное влияние на их здоровье;

оптимальные режимы работы оборудования, обеспечивающие непрерывность технологического процесса, исключение возможности создания аварийных ситуаций;

применение процессов и операций, исключающих воздействие на работников опасных и вредных производственных факторов;

своевременное удаление и обезвреживание вредных отходов производства;

максимальную механизацию ручного труда;

использование защитных и блокировочных устройств, исключающих возникновение аварийных ситуаций, средств световой и звуковой сигнализации о нарушении технологического процесса;

герметизацию технологического оборудования;

своевременное получение информации о возникновении опасных и вредных производственных факторов на отдельных участках и технологических операциях;

систему контроля и управления технологическим процессом, обеспечивающим работникам безопасные условия труда, а также аварийное отключение производственного оборудования;

использование работниками средств индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов (п. 2.1.3).

Вопрос 63. Какую нормативно-техническую документацию необходимо учитывать при организации технологических процессов?

Ответ. Необходимо учитывать требования норм технологического проектирования, строительных норм и правил, санитарных норм, правил по охране труда и других нормативных актов (п. 2.1.4).

Вопрос 64. Что должно, быть отражено в наряде-допуске на производство газоопасных работ?

Ответ. Должны быть отражены основные меры безопасности, а также указаны инструкции, при соблюдении требований которых разрешается выполнение этих работ.

В случае невозможности окончания работ в установленный нарядом-допуском срок он подлежит продлению выдавшим его работником. Выдача наряда-допуска должна регистрироваться в специальном журнале (п. 2.1.6).

Вопрос 65. В какое время должны выполняться газоопасные работы?

Ответ. Должны выполняться, как правило, в дневное время, за исключением аварийно-восстановительных работ (п. 2.1.6).

Вопрос 66. Чем необходимо оградить место, где проводятся газоопасные работы по обрезке и врезке газопроводов, замене запорных устройств?

Ответ. Необходимо оградить щитами с предупредительными знаками и надписями «Огнеопасно – газ». При значительном выделении газа в окружающую среду необходимо запретить движение транспорта в радиусе до 50 м от места работы (п. 2.1.7).

Вопрос 67. Что необходимо предпринять перед началом ремонтных работ, связанных с разъединением газопровода (замена задвижки, снятие и установка заглушек, прокладок и т. п.)?

Ответ. Необходимо отключить имеющуюся электрозащиту и установить между разъединенными участками газопровода перемычку (при отсутствии стационарно установленных перемычек) с целью предотвращения искрообразования (п. 2.1.8).

2.2. Требования охраны труда при проведении электро– и газосварочных работ

Вопрос 68. Требования каких правил и норм должны выполняться при производстве электро– и газосварочных работ, а также при обслуживании электро– и газосварочных установок?

Ответ. Должны выполняться требования правил и норм, а также указаний по эксплуатации и безопасному обслуживанию, содержащихся в инструкциях заводов-изготовителей, сварочных установок (п. 2.2.1).

Вопрос 69. При каком условии разрешается выполнять сварочные работы внутри закрытых резервуаров, тоннелей, колодцев, в глубоких траншеях (глубиной более 2 м), газорегуляторных пунктов (ГРП) и газонаполнительных станций (ГНС), производственных помещениях и на территории ГНС, ГРП?

Ответ. Разрешается выполнять при обеспечении их надежной вентиляцией (п.2.2.2).

Вопрос 70. В каких местах не допускается выполнять одновременно электро– и газосварочные работы?

Ответ. Не допускается одновременно выполнять внутри закрытых резервуаров, колодцев, тоннелей, в глубоких траншеях (глубиной более 2 м) (п. 2.2.3).

Вопрос 71. Как должны оформляться и выполняться сварочные работы: в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступньгх пространствах?

Ответ. Должны оформляться и выполняться по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности (п. 2.2.4).

Вопрос 72. Чем должны быть обеспечены электросварщики при работе с открытой электрической дугой?

Ответ. Должны быть обеспечены шлемом-маской или щитком с защитными стеклами (светофильтрами). От брызг расплавленного металла или загрязнения светофильтр должен быть защищен простым стеклом (п. 2.2.5).

Вопрос 73. Чем должны быть обеспечены рабочие других профессий, работающие совместно с электросварщиком?

Ответ. Должны быть обеспечены щитками или очками с защитными стеклами (светофильтрами). Типы светофильтров должны подбираться согласно стандартам безопасности труда (п. 2.2.5).

Вопрос 74. Что следует предпринять при производстве электросварки на наружных установках на открытом воздухе в дождливую погоду, при снегопаде?

Ответ. В этих условиях работы рабочее место электросварщика должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков и ветра. Кроме того, электросварщик должен быть обеспечен дополнительно диэлектрическими перчатками, галошами и диэлектрическим ковриком (п. 2.2.6).

Вопрос 75. Чем должны обеспечиваться газо– и электросварщики для защиты от воздействия холодной или влажной земли, металла, снега как снаружи, так и внутри помещений?

Ответ. Должны обеспечиваться термоизоляционными подстилками, матами, наколенниками и подлокотниками из огнестойких материалов с эластичной прослойкой (п. 2.2.7).

2.3. Требования охраны труда при сварке полиэтиленовых газопроводов

Вопрос 76. Без какой документации не допускается приступать к сварочно-монтажным работам по строительству и ремонту газопроводов из полиэтиленовых труб?

Ответ. Не допускается приступать без проекта производства работ или технологической карты, в которых определены обязательные меры безопасности при их выполнении (п. 2.3.1).

Вопрос 77. Где и при каком условии должна выполняться сварка полиэтиленовых труб и деталей?

Ответ. Должна выполняться на открытом воздухе или в специальных помещениях при работающей приточно-вытяжной вентиляции (п. 2.3.2).

Вопрос 78. Где должны проводиться работы по очистке и обезжириванию свариваемых поверхностей полиэтиленовых труб с применением легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ)?

Ответ. Должны проводиться на открытом воздухе. При необходимости проведения указанных работ в помещениях, оснащенных приточной и вытяжной вентиляцией, следует использовать пожаробезопасные растворы и препараты (п. 2.3.4).

Вопрос 79. Допускается ли одновременное проведение сварочных работ и работ по очистке, обезжириванию труб, деталей с применением ЛВЖ и ГЖ?

Ответ. Такое одновременное проведение работ не допускается (п. 2.3.5).

Вопрос 80. Какие меры пожаробезопасности необходимы в местах проведения сварочных работ при протяжке полиэтиленовых труб, а также в местах их складирования?

Ответ. Эти места должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (п. 2.3.6).

Вопрос 81. Из какого материала должны быть изготовлены рукоятки нагревательного инструмента?

Ответ. Должны быть изготовлены из теплоизоляционного материала, исключающего возможность ожогов.

При использовании нагревательного инструмента с антиадгезионным покрытием из фторопласта необходимо следить за тем, чтобы его температура не превышала 280 °C, так как при более высокой температуре фторопласт разлагается с выделением токсичных летучих продуктов (п. 2.3.8).

2.4. Требования охраны труда при эксплуатации наружных газопроводов и сооружений на них

Вопрос 82. Какие меры безопасности должны быть приняты перед началом ремонтных работ подземных газопроводов, оборудованных средствами противокоррозийной электрической защиты?

Ответ. Должны быть приняты меры, исключающие возможность искрообразования. С этой целью должны быть отключены электрозащитные установки на разъединяемых участках газопроводов, смонтированы перемычки (п. 2.4.2).

Вопрос 83. Какие должны приниматься меры при производстве работ всех видов на поврежденных подземных газопроводах?

Ответ. Должны приниматься меры, исключающие воспламенение газа, выходящего из газопроводов. Если при раскопке имеется угроза отравления или удушья газом, работники должны использовать противогазы (п. 2.4.3).

Вопрос 84. Какие инструменты должны применяться при ремонтных работах в загазованной среде?

Ответ. Должны применяться инструменты из цветного металла, исключающие возможность искрообразования. Рабочая часть инструмента из черного металла должна быть обильно смазана солидолом или другой смазкой.

Применение в загазованной среде электрических инструментов, дающих искрение, запрещается (п. 2.4.4).

Вопрос 85. Какой проверке должны быть подвергнуты резьбовые, фланцевые и сварные соединения, которые разбирались для проведения ремонтных работ?

Ответ. Они должны после сборки проверяться на герметичность при рабочем давлении мыльной эмульсией или с помощью высокочувствительных газоанализаторов. Проверка открытым огнем запрещается (п. 2.4.5).

Вопрос 86. При каком давлении разрешается производить набивку сальников запорной арматуры?

Ответ. Разрешается производить при давлении не выше 0,1 МПа (1 кгс/см^2) (п. 2.4.6).

Вопрос 87. До какого предела должно быть снижено давление газа при производстве работ, связанных с применением сварочных и огневых работ (врезка, обрезка газопроводов, замена прокладок фланцевых соединений и т. п.)?

Ответ. Должно быть снижено до 40-200 даПа (40-200 мм вод. ст.). В случае отклонения давления газа от заданных параметров работы должны быть приостановлены до выявления причин отклонения от установленных параметров и их устранения (п. 2.4.7).

Вопрос 88. Что следует предпринять в случае, если работы проводились по восстановлению герметичности газопровода (заменой отдельного его участка)?

Ответ. Газопровод должен быть продут газом через продувочные свечи или стояки конденсатосборников, расположенных на конце участка.

Окончание продувки необходимо определить путем анализа или взятия пробы газовоздушной смеси в емкость с мыльной эмульсией и последующим поджогом вне сооружений и помещений. При спокойном возгорании газа (без хлопков) на поверхности эмульсии продувка может быть прекращена.

Объемная доля кислорода в пробе газа не должна превышать 1 % по объему (п. 2.4.8).

Вопрос 89. Чем должны продуваться газопроводы при освобождении от газа?

Ответ. Должны продуваться воздухом или инертным газом до полного вытеснения газа. Объемная остаточная доля газа в продувочном воздухе не должна превышать 20 % от нижнего предела воспламеняемости (п. 2.4.9).

Вопрос 90. В каких местах должна осуществляться продувка газопровода?

Ответ. Должна осуществляться в местах, где исключена возможность попадания газовоздушной смеси в здание, а также воспламенения от какого-либо источника огня. Места сброса газа в атмосферу должны быть ограждены, у места сброса должен быть выставлен дежурный персонал и установлены предупредительные знаки «Огнеопасно – газ». У места сброса газа запрещается курение, пользование открытым огнем, нахождение посторонних лиц (п. 2.4.10).

Вопрос 91. Каким способом должно производиться тушение пламени в зависимости от характера очага в случае воспламенения газа при утечке из газопровода низкого давления?

Ответ. Должно производиться одним из следующих способов: замазыванием места выхода газа глиной; набрасыванием на пламя мокрых брезентов или кошмы; сбиванием пламени струей воды, воздуха или инертного газа (азота, углекислого газа) (п. 2.4.11).

Вопрос 92. Каким способом должно производиться тушение пламени на газопроводах высокого и среднего давлений?

Ответ. Для тушения пламени сначала необходимо снизить давление газа путем частичного закрытия задвижек до низкого давления, но не ниже 40 даПа (40 мм вод. ст.), после чего может быть применен один из указанных в ответе на вопрос 91 способов гашения пламени (п. 2.4.11).

Вопрос 93. Кем должны осуществляться работы по техническому обслуживанию (обход) газопроводов, сооружений и оборудования на них?

Ответ. Должны осуществляться бригадой, количественный состав которой должен соответствовать требованиям действующих правил безопасности в газовом хозяйстве (п. 2.4.12).

Вопрос 94. Какие организационные меры безопасности должны быть приняты при техническом обслуживании (обход) подземных газопроводов и сооружений на них, расположенных в пределах проезжей части дороги (улицы)?

Ответ. Бригада рабочих должна быть предварительно проинструктирована руководителем работ о мерах безопасности и правилах дорожного движения. Работники должны быть одеты в оранжевые жилеты (п. 2.4.13).

Вопрос 95. Каковы меры безопасности должны быть приняты при проверке колодцев, находящихся на проезжей части улиц и дорог, на загазованность?

Ответ. Один из работников должен следить за движением транспорта, а в темное время суток подавать сигналы водителям транспорта фонарем с красным стеклом (п. 2.4.14).

Вопрос 96. Какой предупредительный знак должен быть установлен перед началом работ по проверке на загазованность сооружений подземных инженерных коммуникаций (колодцев), расположенных на проезжей части?

Ответ. Должен быть установлен на расстоянии 10–15 м от проверяемого колодца со стороны движения транспорта предупредительней знак «Дорожные работы» (п. 2.4.15).

Вопрос 97. Какие действия должны быть выполнены при проверке на загазованность колодцев, не имеющих отверстий в крышках, для опускания заборного шланга?

Ответ. Должна быть приподнята одна сторона крышки колодца при помощи специального крюка на 5–8 см и под нее подложена прокладка на время отбора проб (п. 2.4.16).

Вопрос 98. Можно ли спускаться в колодцы, шахты, коллекторы и другие подземные сооружения в целях отбора проб воздуха?

Ответ. Спускаться в них запрещается (п. 2.4.17).

Вопрос 99. Какое количество работников должны выполнять работы по обслуживанию конденсатосборников, и что они должны предпринимать перед началом работы?

Ответ. Должны выполнять работы двое работников. Перед началом работы работники, производящие откачку конденсата из конденсатосборников, обязаны тщательно проверить исправность насоса, наличие и исправность необходимых материалов и инструмента (п. 2.4.18).

Вопрос 100. Какой предупредительный знак должен быть выставлен до начала работ по ручной откачке конденсата из конденсатосборников, расположенных в зоне проезжей части улицы, проезда?

Ответ. Должен быть выставлен предупредительный знак «Дорожные работы» со стороны движения транспорта на расстоянии 10–15 м от места производства работ. При двустороннем движении знаки должны выставляться с двух сторон. Работники должны быть одеты в жилеты оранжевого цвета (п. 2.4.19).

Вопрос 101. Как следует располагать автомобиль при механизированной откачке конденсата?

Ответ. Его следует располагать так, чтобы двигатель находился с наветренной стороны по отношению к сборнику конденсата.

При откачке конденсата из конденсатосборников в цистерну крышка люка цистерны должна быть открыта в течение всего времени работы насоса (п. 2.4.20).

Вопрос 102. Что следует предусматривать при откачке конденсата из газопроводов?

Ответ. Следует предусматривать меры по предупреждению падения давления газа в газопроводах (п. 2.4.21).

Вопрос 103. Что следует предпринять в том случае, когда конденсат, скопившийся в газопроводе, является причиной прекращения газоснабжения потребителей?

Ответ. Следует перекрыть краны на вводах газопровода к потребителям с целью предупреждения неожиданного поступления газа к газовым приборам (агрегатам). Дальнейшие работы должны производиться в соответствии с утвержденной инструкцией. Устанавливать окончание откачки конденсата с помощью огня запрещается (п. 2.4.21).

Вопрос 104. Что следует предпринять при удалении конденсата из газопроводов высокого и среднего давления путем его выдавливания из конденсатосборников давлением газа?

Ответ. Необходимо до открытия кранов на стояках конденсатосборников соединить их шлангом с емкостью автоцистерны.

Конденсат из цистерн должен сливаться в специально отведенные места, согласованные в установленном порядке (п. 2.4.22)

Вопрос 105. Какие меры безопасности должны быть предусмотрены при устранении ледяных закупорок в газопроводах паром?

Ответ. Паропроводы должны надежно крепиться к штуцерам котла и газопроводу для исключения возможности срыва шланга давлением пара и ожога работников.

Работники, производящие пропаривание, должны работать в брезентовых костюмах и рукавицах.

Работы по прочистке внутренней полости газопроводов от засорения и пробок (ледяных, смоляных, нафталиновых и др.) с применением стальной проволоки диаметром 6–8 мм должны производиться при помощи пробки на газопроводе или приспособления, обеспечивающего минимальный выход газа наружу (п.2.4.23).

Вопрос 106. Какой инструктаж должны пройти работники до начала работы при производстве работ по устранению ледяных (снежных), смоляных и нафталиновых пробок, образовавшихся в газопроводах, с применением технического спирта или других растворителей?

Ответ. Должны пройти специальный инструктаж по безопасным методам проведения работ. К этим работам должны допускаться наиболее квалифицированные работники (п. 2.4.24).

Вопрос 107. Какое количество рабочих должны производить прочистку газопроводов метиловым спиртом и этанольными фракциями?

Ответ. Должны производить двое рабочих, один из которых назначается старшим и является ответственным за безопасность работ. На рабочем месте при этом должна быть спецодежда, шланговый противогаз, а руки защищены резиновыми перчатками (п. 2.4.25).

Вопрос 108. Можно ли выливать остатки спиртовых отходов на улице, во дворах или в местах общего пользования?

Ответ. Выливать остатки спиртовых отходов в указанных местах запрещается (п. 2.4.26).

Вопрос 109. С каких мест или устройств могут производиться осмотр, замена запорной арматуры, перенабивка сальников и другие ремонтные работы при расположении наружных газопроводов в пределах высоты первого этажа здания?

Ответ. Могут производиться с поверхности земли или приставной лестницы. Нижние концы лестницы должны иметь шипы или резиновые наконечники, препятствующие скольжению.

При расположении газопроводов выше первого этажа указанные работы выполняют с использованием передвижных инвентарных подмостей (п. 2.4.27).

Вопрос 110. Какие меры должны быть приняты при обнаружении утечки газа?

Ответ. Должны быть немедленно приняты меры по предупреждению проникания газа внутрь помещений. Одновременно должны быть приняты меры к ликвидации утечки газа (п. 2.4.28).

Вопрос 111. При каком условии должны выполняться земляные и буровые работы, связанные с ремонтом подземных газопроводов и сооружений на них?

Ответ. Должны выполняться при наличии письменного разрешения местного органа самоуправления и организаций, отвечающих за эксплуатацию подземных коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием расположения и глубины заложения подземных коммуникаций (п. 2.4.29).

Вопрос 112. Что необходимо предпринять перед началом земляных и буровых работ на улицах, в проездах и во дворах?

Ответ. Необходимо вызвать представителей организаций, имеющих в данном месте подземные инженерные коммуникации, с целью указания точного их местоположения или присутствия при выполнении работ во избежание повреждения этих коммуникаций, а также несчастных случаев от поражения электрическим током (п. 2.4.30).

Вопрос 113. Под чьим непосредственные наблюдением должны проводиться земляные работы в зоне действующих подземных коммуникаций?

Ответ. Должны проводиться под непосредственным наблюдением руководителей работ по наряду-допуску, а в охранной зоне коммуникаций, кроме того, и под наблюдением представителя организации, эксплуатирующей эти коммуникации. При работах следует руководствоваться правилами производства земляных и ремонтных работ на проездах, утвержденными местными органами самоуправления (п. 2.4.31).

Вопрос 114. О чем должна быть предварительно проинструктирована бригада рабочих при производстве земляных и буровых работ на проезжей части дороги (улицы)?

Ответ. Должна быть предварительно проинструктирована руководителем работ о мерах безопасности и правилах дорожного движения, утвержденных в установленном порядке (п. 2.4.32).

Вопрос 115. Какое требование безопасности предъявляется к рабочим, производящим вскрытие бетонных и асфальтобетонных дорожных покрытий пневматическими молотками?

Ответ. Во время работы они должны обязательно надевать защитные очки и виброзащитные рукавицы (п.2.4.33).

Вопрос 116. Что необходимо выполнить до начала земляных работ на улицах и во дворах перед рытьем шурфов, котлованов или траншей?

Ответ. Необходимо:

место работы оградить по всему периметру;

при производстве работ на улице выставить предупредительные знаки на расстоянии 5 м со стороны движения транспорта;

с наступлением темноты установить на ограждении с лобовой стороны на высоте 1,5 м светоотражающие знаки или сигнальный красный свет. Место работы осветить прожекторами или переносными электрическими лампочками, установленными на высоте не менее 2 м, при этом электрошнур должен иметь исправную изоляцию и находиться в резиновом шланге, а на электролампы должны быть надеты предохранительные сетки (п. 2.4.34).

2.5. Требования охраны труда при выполнении работ в колодце, тоннеле, коллекторе, траншее, котловане

Вопрос 117. Что должен произвести непосредственный руководитель работ перед спуском в котлован, колодец, тоннель, коллектор или траншею?

Ответ. Должен произвести проверку наличия там взрывоопасных и вредных газов с помощью специальных приборов, проверить наличие у работников спасательных поясов с веревками, свободные концы которых должны удерживать работники, оставшиеся наверху для оказания, в случае необходимости, помощи (п. 2.5.1).

Вопрос 118. Из какого количества работников должна состоять бригада, выполняющая работу в котловане, колодце, тоннеле, коллекторе, траншее и других сооружениях?

Ответ. Должна состоять не менее чем из трех работников (п. 2.5.2).

Вопрос 119. В каких случаях разрешается спуск одного работника для проведения ремонтных работ действующего газопровода в котловане, колодце, тоннеле, коллекторе, траншее?

Ответ. Разрешается в случаях, когда не требуется разборки газового оборудования. В отдельных случаях разрешается спуск одновременно не более двух работников с надетыми и застегнутыми спасательными поясами с веревками и приготовленными к применению противогазами (п. 2.5.3).

Вопрос 120. Какие профилактические меры необходимо произвести в колодцах, коллекторах и других закрытых сооружениях перед началом работы?

Ответ. Необходимо произвести вентилирование и затем периодически проверять состояние воздушной среды на содержание в ней газа и кислорода (п. 2.5.4).

Вопрос 121. Что необходимо проверить перед спуском в колодец?

Ответ. Необходимо проверить наличие в нем надежно закрепленных скоб. В случае их отсутствия следует применить металлическую лестницу достаточной длины с приспособлением для закрепления ее за край колодца (п. 2.5.5).

Вопрос 122. С какой стороны по отношению к ветру должны располагаться работники, находящиеся наверху при работах в колодцах, котлованах, траншеях?

Ответ. Должны располагаться с наветренной стороны. Там же должны быть выложены и шланги противогазов, которые должны быть закреплены (п. 2.5.6).

Вопрос 123. Какие средства защиты должны быть применены перед началом работ?

Ответ. Должны быть на расстоянии 5 м от открытого колодца, со стороны движения транспорта установлены ограждения, а на расстоянии 10–15 м – соответствующий предупредительный знак «Дорожные (ремонтные) работы», «Осторожно – газ», «Проезд запрещен», «Сужение дороги», «Прочие опасности» (п. 2.5.7).

Вопрос 124. Что следует предпринять при обнаружении в котловане, колодце, тоннеле, коллекторе пли траншее газа?

Ответ. Работы в них должны быть прекращены, работники выведены в безопасную зону. До получения разрешения соответствующих организаций приступать к работе запрещается (п. 2.5.8).

Вопрос 125. Можно ли использовать открытый огонь или электрический инструмент, вызывающий искрообразование, в колодцах, коллекторах, котлованах, траншеях и других закрытых сооружениях?

Ответ. Использование указанных предметов запрещается (п. 2.5.10).

Вопрос 126. Какие светильники должны применяться для освещения рабочих мест в котловане, колодце, тоннеле, коллекторе или траншее?

Ответ. Должны применяться переносные светильники во взрывозащищенном исполнении. Допускается применение аккумуляторных светильников шахтного типа. Включение светильников должно быть осуществлено вне рабочего места (вне котлована, колодца, тоннеля, коллектора или траншей) (п. 2.5.11).

Вопрос 127. В каких местах должны выставляться предупредительные знаки во время производства буровых работ по трассе газопровода?

Ответ. Должны выставляться со стороны движения транспорта на расстоянии 15 м до места производства работ (п. 2.5.12).

Вопрос 128. Можно ли работникам во время обеденного перерыва находиться в траншеях, котлованах?

Ответ. Находиться запрещается. Прием пищи в траншеях, котлованах, колодцах и на других рабочих местах запрещается (п. 2.5.13).

Вопрос 129. Что запрещается работникам в случае, если для образования скважины при проверке герметичности газопровода применяется ручной способ забивки клиньев?

Ответ. Запрещается стоять друг против друга во избежание получения травмы клиньями или в случае, если кувалда вырвется из рук или соскочит с рукоятки (п. 2.5.14).

Вопрос 130. Наличие какого опасного фактора может привести к неожиданной отдаче электробура с нанесением работнику травмы при бурении скважины в дорожном покрытии?

Ответ. Может привести к неожиданной отдаче электробура резкое изменение сопротивления грунта движению бурового инструмента (п. 2.5.16).

Вопрос 131. Как должна производиться проверка пробуренных скважин на наличие газа?

Ответ. Должна производиться приборами.

Разрешается проверка скважин открытым огнем, за исключением тех, которые расположены ближе 3 м от стен зданий, подземных коллекторов и колодцев. Если при проверке огнем загорания не происходит, то эти скважины дополнительно должны проверяться прибором, так как огнем могут быть обнаружены утечки только в тех случаях, когда в скважине образуется достаточно большая концентрация газа (п. 2.5.18).

Вопрос 132. Какова должна быть последовательность действий во избежание ожога при проверке скважин огнем?

Ответ. Сначала следует опробовать устье скважины на расстоянии вытянутой руки и при отсутствии вспышки вносить огонь в скважину (п. 2.5.19).

Вопрос 133. Как должны производиться работы по рытью траншей и котлованов?

Ответ. Должны производиться в соответствии с действующими строительными нормами. При рытье котлованов или траншеи по их краям должны оставаться свободными проходы шириной не менее 0,5 м (п. 2.5.20).

Вопрос 134. Какие защитные средства должны применяться при земляных работах на трамвайных и железнодорожных путях, а также непосредственно рядом с ними?

Ответ. Необходимо установить сигнальный знак «Тихий ход», а ограждение выполнить в зависимости от габарита подвижного состава и кривизны пути, но не ближе 1 м от головки рельса.

При пересечении железных дорог стенки траншей и котлованов на участках, примыкающих к трамвайным и железнодорожным путям на длине не менее 5 м, во избежание обвалов обязательно должны крепиться (п. 2.5.21).

Вопрос 135. Какой должна быть конструкция крепления вертикальных стенок котлованов и траншей глубиной до 3 м?

Ответ. Должна быть инвентарной. Крепление выполняют по типовым проектам (п. 2.5.23).

Вопрос 136. Какой необходимо обеспечить систематический контроль при выполнении земляных работ?

Ответ. Необходимо обеспечить систематический контроль за состоянием стен траншей и котлованов и в случае появления трещин немедленно вывести работников из опасной зоны. В случае обрушения и осыпания стен необходимо принимать меры по их укреплению.

При сильном притоке грунтовых вод и возможном выносе частиц грунта применяется шпунтовое ограждение (п. 2.5.24).

Вопрос 137. Какие меры безопасности должны быть приняты при обнаружении в откосах крупных камней?

Ответ. Их необходимо опустить к подошве откоса или вынести. До выноса камней работники должны покинуть опасные места (п. 2.5.25).

Вопрос 138. Можно ли разрабатывать грунт способом подкопа?

Ответ. Такая разработка запрещается. При образовании козырьков грунта работники должны быть немедленно выведены из опасного места, после чего необходимо принять меры по обрушению нависшего грунта (п. 2.5.26).

Вопрос 139. Какие защитные средства должны иметь траншеи и котлованы, разрабатываемые в местах передвижения людей и транспорта?

Ответ. Должны иметь ограждения с указательными знаками и предупредительными надписями, а в темное время суток – сигнальное освещение согласно требованиям правил дорожного движения (п. 2.5.27).

Вопрос 140. Как разрешается переход через траншею или котлован?

Ответ. Разрешается только по настилам или переходным мостикам с перилами. Ширина мостиков должна быть не менее 0,6 м с перилами высотой 1 м.

Спуск в траншею и котлованы разрешается только по лестницам (п. 2.5.28).

Вопрос 141. При каких условиях разрешается производить земляные работы в непосредственной близости (менее 0,3 м) от действующих подземных инженерных коммуникаций?

Ответ. Разрешается производить только с использованием лопат, без резких ударов. Пользоваться ударным инструментом (ломом, киркой, клиньями и пневматическим и электрическим инструментом) запрещается (п. 2.5.29).

Вопрос 142. Что следует предпринять при обнаружении во время проведения земляных работ кабеля?

Ответ. Его необходимо подвесить во избежание провеса и разрыва. Если работы требуют продолжительного времени, кабель следует заключить в деревянный короб; наступать на него запрещается (п. 2.5.30).

Вопрос 143. Каковы требования безопасности при работе с кувалдами, лопатами и молотками?

Ответ. Их рукоятки должны быть прочно закреплены, для чего конец рукоятки должен пропиливаться и после насадки инструмента расклиниваться.

Рукоятки кувалд и молотков должны иметь овальную форму с тщательно обструганной поверхностью и постепенным утолщением к свободному концу.

Ударные поверхности кувалд, молотков и других ударных инструментов не должны иметь заусенцев и выбоин.

Работать неисправными инструментами запрещается (п.2.6.34).

Вопрос 144. Какие требования предъявляются к пневматическому инструменту?

Ответ. Рабочие части инструмента должны быть надежно закреплены (п. 2.5.35).

Клапаны на рукоятках пневматических инструментов должны быть отрегулированы, легко открываться и быстро закрываться при прекращении нажима на управляющую рукоятку; в закрытом положении клапаны не должны пропускать воздух (п. 2.5.36).

Вопрос 145. Когда разрешается производить присоединение и отсоединение шлангов пневматических инструментов?

Ответ. Разрешается производить после отключения подачи воздуха. Перед присоединением к инструменту шланг должен быть тщательно продут.

Подачу воздуха следует производить после того, как инструмент поставлен в рабочее положение (п. 2.5.38).

Вопрос 146. Можно ли в рабочем состоянии производить исправление, регулирование и смену частей пневматического и электрифицированного инструмента?

Ответ. Такие операции в рабочем состоянии инструмента запрещаются (п. 2.5.39).

Вопрос 147. Каковы требования электробезопасности при работе с электрическими инструментами?

Ответ. При работе с ними запрещается присоединение электроинструмента к электрической сети без штепселей и штепсельных гнезд.

Ручки электроинструмента и вводы питающих их проводов должны иметь надежную изоляцию, исправность которой перед выдачей инструмента необходимо проверить.

При обнаружении напряжения на корпусе электроинструмента работа с ним должна быть немедленно прекращена (п. 2.5.40).

Электроинструменты должны быть отключены от электросети при прекращении или перерыве работ с электроинструментом или перерыве электроснабжения во время работы (п. 2.5.41).

Вопрос 148. Какие электролампы следует применять при работе в загазованной среде?

Ответ. Следует применять переносные электролампы во взрывозащищенном исполнении. Подключение таких ламп к электросети должно производиться вне загазованной зоны (п. 2.5.42).

Вопрос 149. Кто допускается к работам с пневматическим и электрическим инструментами?

Ответ. Допускаются проинструктированные работники, знающие безопасные методы работы с этими инструментами (п. 2.5.43).

Вопрос 150. В каком месте запрещается находиться при разработке грунта экскаватором?

Ответ. Запрещается находиться в зоне разворота стрелы экскаватора и в кузове загружаемого автомобиля (прицепа) (п. 2.5.44).

Вопрос 151. В каких пределах запрещается движение, стоянка автомобилей, складирование строительных материалов, размещение оборудования и т. п.?

Ответ. Запрещается в пределах призмы обрушения без крепления стенок выемок (п. 2.5.45).

Вопрос 152. Как следует производить удаление распорок из траншей и котлованов по окончании работ?

Ответ. Следует производить постепенно, снизу, по мере засыпки грунта, и тщательно переставляя крепления (п. 2.5.46).

2.6. Требования охраны труда при выполнении работ по изоляции подземных и наземных (обвалованных) газопроводов

Вопрос 153. В каких случаях не допускается выполнять работы по изоляции наземных (обвалованных) газопроводов на высоте?

Ответ. Не допускается выполнять без инвентарных лесов или подмостей, оснащенных ограждением (п. 2.6.2).

Вопрос 154. При каких метеорологических условиях запрещается производить работы по изоляции наземных газопроводов на открытом воздухе?

Ответ. Запрещается производить работы на высоте более 1 м и при ветре силой более 6 баллов, гололедице, сильном снегопаде и ливневом дожде (п. 2.6.4).

Вопрос 155. Какую последовательность необходимо соблюдать при приготовлении битумной мастики, состоящей из растворителя и битума?

Ответ. Необходимо строго соблюдать последовательность: вливать расплавленный битум в растворитель, а не наоборот (п. 2.6.5).

Вопрос 156. Какой битум следует применять для приготовления битумной мастики и в чем заключается процесс ее приготовления?

Ответ. Следует применять битум марки БН-IV и бензин марки Б-70. При этом битум необходимо расплавить, обезводить и охладить до температуры 70–80 °C. Битум следует растворять в бензине в соотношении 1:3 по объему или 1:2,5 по массе. При этом запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места проведения работ (п. 2.6.6).

Вопрос 157. Как производится процесс расплавления битума?

Ответ. Расплавление производится постепенно в специальных котлах, загруженных кусками массой не более 3 кг. При этом куски сухого битума необходимо опускать в котел осторожно, чтобы избежать расплескивания расплавленного битума. Загружать котел допускается не более чем на 3/4 его объема (п. 2.6.7).

Вопрос 158. Выше какой температуры запрещается нагревание битума и как разрешается гасить воспламенившийся битум?

Ответ. Запрещается нагревание выше температуры 200 °C.

Воспламенившийся битум разрешается гасить только при помощи огнетушителя, кошмы или сухого песка. Запрещается гасить воспламенившийся битум водой или снегом (п. 2.6.8).

Вопрос 159. Можно ли приготовлять битумную мастику на этилированном бензине иди бензоле?

Ответ. Такое приготовление мастики запрещается (п. 2.6.9).

Вопрос 160. Допускается ли приготовление битумной мастики в полевых условиях?

Ответ. Допускается на отведенной для этих целей площадке, расположение которой должно быть согласовано с органами пожарного надзора, и при строгом соблюдении мер пожарной безопасности. При этом площадка должна быть удалена не менее чем на 15 м от бровки траншеи и котлована, не менее чем на 200 м от жилых домов и не менее чем на 50 м от огнеопасных строений (п. 2.6.10).

Вопрос 161. Какие должны быть обеспечены меры безопасности при выполнении изоляционных работ в закрытом помещении?

Ответ. Должно быть обеспечено его проветривание, а местное электроосвещение от электросети должно быть напряжением не более 12 В с использованием арматуры электрооборудования во взрывобезопасном исполнении (п. 2.6.11).

Вопрос 162. Какие бочки необходимо применять для перемещения горячего расплавленного битума на рабочих местах вручную?

Ответ. Необходимо применять металлические бочки, наполненные на 3/4 их объема, имеющие форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами (п. 2.6.12).

Вопрос 163. Каким должно быть расстояние между бригадами (звеньями) при выполнении работ с применением горячего битума несколькими бригадами (звеньями)?

Ответ. Должно быть не менее 10 м (п. 2.6.13).

Вопрос 164. Каким способом разрешается подача бочек с битумной мастикой в котлован или траншею?

Ответ. Разрешается только по вертикальной плоскости при помощи крюка с карабином на прочном пеньковом канате или металлическом тросе (п. 2.6.14).

2.7. Требования охраны труда при выполнении работ на ГРП

Вопрос 165. Какие меры безопасности должны быть приняты во время выполнения ремонтных работ бригадой в количестве не менее двух человек в помещении ГРП?

Ответ. Должен быть организован непрерывный надзор с улицы через открытую дверь. Для этой цели из членов бригады, работающих в помещении ГРП, назначается дежурный, в обязанности которого входит:

находиться у входа в помещение ГРП, держать связь и наблюдать за работающими в помещении;

не допускать курения и открытого огня около помещения ГРП;

быть готовым к оказанию помощи работающим;

в случае необходимости вызвать скорую помощь, милицию и о случившемся сообщить администрации организации;

следить, чтобы при работе на полу помещения ГРП имелись резиновые коврики; шланги противогазов не имели переломов, а открытые концы их были расположены снаружи здания с наветренной стороны на расстоянии не менее 5 м от ГРП и закреплены (п. 2.7.1).

Вопрос 166. Что необходимо производить в помещении ГРП в течение всего времени производства ремонтных работ?

Ответ. Необходимо производить анализ проб воздуха на наличие газа и содержание кислорода (п. 2.7.2).

Вопрос 167. Какие должны быть предприняты действия, если установлено наличие газа в воздухе помещения ГРП?

Ответ. В этом случае работы необходимо немедленно прекратить, вывести работников из загазованной зоны, а помещение проветрить. В загазованное помещение вход разрешается только в противогазах (п. 2.7.3).

Вопрос 188. Каким значениям должно соответствовать давление газа на ремонтируемых участках газопроводов при подтягивании болтов фланцев, сальников или резьбовых соединений газопроводов среднего и высокого давления, находящихся в помещении ГРП?

Ответ. Должно соответствовать значениям, указанным в производственной инструкции (п. 2.7.4).

Вопрос 169. При каких условиях необходимо производить работы по ремонту электрооборудования и замене электроламп в помещении ГРП?

Ответ. Необходимо производить при обесточенном оборудовании. При этом выключатель должен находиться в положении «Выключено». В исключительных случаях для освещения помещения ГРП допускается применение переносных аккумуляторных фонарей во взрывобезопасном исполнении (п. 2.7.5).

Вопрос 170. Какие предупредительные надписи должны быть вывешены на видном месте снаружи и внутри помещения ГРП, запрещающие курение и наличие открытого огня в помещении?

Ответ. Должны быть вывешены предупредительные надписи «Огнеопасно – газ», «Не курить», «Не разводить огня» (п. 2.7.6).

Вопрос 171. В каких случаях разрешается выполнение в помещении ГРП газосварочных и других работ, связанных с применением открытого огня?

Ответ. Разрешается в исключительных случаях при соблюдении требований, установленных в нормативных документах по обеспечению безопасного проведения таких работ, под непосредственным руководством специалиста, по наряду-допуску на огневые работы и специальному плану, утвержденному глазным инженером организации (п. 2.7.7).

Вопрос 172. Какие меры безопасности должны быть приняты при появлении в помещении ГРП утечки газа?

Ответ. В этом случае работы с применением огня должны быть немедленно прекращены. Возобновление работ с применением огня разрешается только после устранения утечки газа и последующего анализа пробы воздуха, подтверждающего отсутствие газа в воздухе помещения (п. 2.7.8).

Вопрос 173. Какие меры электробезопасности должны быть приняты при проведении работ по ремонту электрооборудования ГРП?

Ответ. Работы такого вида и замена перегоревших электроламп должны производиться при снятом напряжении. При использовании переносных светильников во взрывозащищенном исполнении включение и выключение их должны производиться вне помещения ГРП (п. 2.7.9).

Вопрос 174. Можно ли хранить в помещении ГРП горючие, легковоспламеняющиеся материалы и баллоны с газом?

Ответ. Хранение подобных материалов категорически запрещается (п. 2.7.10).

Вопрос 175. Разрешается ли рабочим находиться в помещениях ГРП во время обеденного перерыва?

Ответ. Находиться в помещениях ГРП запрещается (п. 2.7.11).

2.8. Требования охраны труда при эксплуатации резервуарных и баллонных установок сжиженного газа

Вопрос 176. Что следует произвести при первичном заполнении резервуаров сжиженным газом, а также после их ремонта и технического освидетельствования непосредственно перед заполнением сжиженным газом?

Ответ. Должна быть произведена продувка резервуаров парами сжиженных газов или инертными газами.

Окончание продувки определяется по содержанию кислорода в газовоздушной смеси, выходящей из свечи; продувка считается законченной, если содержание кислорода в смеси не превышает 1 % объема (п. 2.8.2).

Вопрос 177. Как следует открывать задвижки или вентили на трубопроводах при заполнении резервуара сжиженным газом?

Ответ. Во всех случаях открывать следует по ходу движения газа, осторожно, во избежание гидравлических ударов (п. 2.8.3).

Вопрос 178. В каком объеме и при какой разности температуры газов должно производиться заполнение резервуаров сжиженными газами?

Ответ. Должно производиться не более чем на 85 % их вместимости при разности температуры газов в процессе заполнения более 40 °C. При большей разности температуры норма заполнения должна соответственно снижаться.

Подземные резервуары можно заполнить не более чем на 90 % геометрической емкости резервуара при условии оборудования их устройством для замера уровня (п. 2.8.4).

Вопрос 179. Какое количество работников требуется для выполнения работ в закрытых сосудах?

Ответ. Требуется не менее трех работников, обеспеченных спасательными поясами и противогазами. При этом двое из них должны находиться снаружи резервуара с наветренной стороны, один из которых обязан держать конец веревки от спасательного пояса работника, находящегося в резервуаре, а другой должен осуществлять контроль за безопасным ведением работ внутри сосуда.

Работник, находящийся внутри сосуда, должен иметь предохранительный пояс с веревкой и приготовленный для использования шланговый противогаз (п. 2.8.5).

Вопрос 180. Какие светильники следует применять для освещения внутри сосуда?

Ответ. Следует применять светильники, расположенные снаружи, или ручные переносные лампы напряжением не более 12 В, защищенные предохранительными сетками. Шнур переносной лампы должен быть заключен в резиновую трубку (п. 2.8.6).

Вопрос 181. Какие меры безопасности должны соблюдаться при наличии в рукавах давления?

Ответ. Запрещается подтягивать накидные гайки и отсоединять рукава от штуцеров задвижек или вентилей, а также применять ударный инструмент при завинчивании и отвинчивании гаек (п. 2.8.8).

Вопрос 182. Можно ли производить ремонт баллонов, наполненных сжиженным газом, в том числе и ремонт вентилей?

Ответ. В этом случае запрещается производить любой ремонт (п. 2.8.9).

Вопрос 183. Куда должен производиться слив неиспарившегося газа из резервуаров?

Ответ. Должен производиться в специально оборудованные герметичные емкости. Слив неиспарившегося газа в открытую тару или в производственную канализацию запрещается (п. 2.8.10).

Вопрос 184. Какими средствами пожаротушения должны быть обеспечены установки сжиженного газа?

Ответ. Должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности (п. 2.8.11).

Вопрос 185. Какими предупредительными надписями должны обеспечиваться шкафы и помещения групповых баллонных установок сжиженного газа, ограждения площадок резервуарных и испарительных установок?

Ответ. Должны обеспечиваться предупредительными надписями «Огнеопасно – газ» (п. 2.8.12).

2.9. Требования охраны труда при эксплуатации установок электрохимической защиты от коррозии и электрических измерений на газопроводах

Вопрос 186. К каким электроустановкам по условиям электробезопасности относятся установки электрохимической защиты от коррозии и электрических измерений подземных газопроводов (далее – установки)?

Ответ. Относятся к электроустановкам напряжением до 1 000 В и регламентируются требованиями Правил устройства электроустановок (п. 2.9.2).

Вопрос 187. Какие запретительные меры действуют при техническом обслуживании установок?

Ответ. Запрещается очищать контакты реле без отключения от сети переменного тока, касаться руками электрической схемы преобразователя, производить очистку шкафа от пыли, снега и загрязнения (п. 2.9.3).

Вопрос 188. Какова последовательность включения и отключения установок?

Ответ. При включении следует вначале подключить нагрузку, а затем включить переменный ток. Отключение производится в обратном порядке (п. 2.9.4).

Вопрос 189. Какие должны быть предусмотрены дополнительные меры безопасности при проведении электрических измерений на контрольных пунктах газопроводов, расположенных на проезжей части автомобильной дороги, на путях трамвая и электрифицированного железнодорожного транспорта?

Ответ. В этом случае один из работников должен, выставив предупредительный знак, вести наблюдение за движением транспорта и следить за безопасностью работ (п. 2.9.5).

Вопрос 190. Что следует предпринять при длительных электрических измерениях и интенсивном движении транспорта?

Ответ. Следует измерительные приборы устанавливать в безопасной зоне, подключая их к контрольным пунктам газопроводов и другим точкам измерения посредством кабеля или изолированных и заключенных в резиновую трубку проводов (п. 2.9.6).

Вопрос 191. Как должны быть оформлены разрешения на проведение электрических измерений на контрольных пунктах газопроводов, расположенных на путях электрифицированного железнодорожного транспорта?

Ответ. Проведение измерений производятся лишь после согласования проведения измерений с организацией, эксплуатирующей данный участок железной дороги (п. 2.9.7).

Вопрос 192. Какие действия запрещаются персоналу при проведении электрических измерений на контрольных пунктах газопроводов, расположенных на путях трамвая и электрифицированной железной дороги, на тяговых подстанциях и дренажных установках?

Ответ. Персоналу запрещается:

прикасаться непосредственно или через другие предметы к контактным проводам или оборудованию, находящемуся под напряжением;

приближаться на расстояние менее 2 м к контактной сети, нео-гражденным проводникам или частям контактной сети;

прикасаться к оборванным проводам контактной сети и находящимся на них посторонним предметам;

подниматься на опоры контактной сети (п. 2.9.8).

2.10. Требования охраны труда при работе с ртутными приборами

Вопрос 193. В каких помещениях должна производиться работа с ртутными приборами (заполнение ртутью, опорожнение сосудов, сборка и разборка, ремонт)?

Ответ. Должна производиться в изолированных помещениях, оборудованных специальными шкафами местного отсоса при скорости движения воздуха не менее 0,7 м/с. Объем отсасываемого воздуха должен быть не менее 460 м^3/ч на 1 м^2 площади вытяжного шкафа (п. 2.10.1).

Вопрос 194. Какой должна быть температура воздуха в помещениях, где производится работа со ртутью, ее соединениями или приборами со ртутным наполнением, имеющими открытые поверхности ртути?

Ответ. Температура воздуха не должна быть выше 10 °C (п. 2.10.2).

Вопрос 195. Какие требования предъявляются к стенам, полам и мебели помещений, в которых производятся работы со ртутью?

Ответ. Стены должны быть на 2/3 высоты окрашены масляной краской; полы помещений должны быть плотными, без щелей, с небольшим уклоном в одну сторону и покрыты гладким линолеумом. У стен покрытие пола должно приподниматься на 10 см и крепиться к стенам заподлицо.

В помещениях допускается размещение только необходимой мебели. Запрещается пользоваться мягкой и обитой тканью мебелью, применять шторы, другие элементы декоративного оформления (п. 2.10.3).

Вопрос 196. Как должно быть оформлено рабочее место в помещении, в котором проводится работа с ртутью?

Ответ. В помещении должен находиться рабочий стол или стенд для сборки и разборки приборов, не имеющий под рабочей поверхностью ящиков и шкафов. Поверхность стола должна выполняться из мраморных плит, стали или должна быть покрыта линолеумом, иметь небольшой уклон и борт высотой 100 мм по периметру стола. Желоб из стали под столом (стендом) устанавливается также с наклоном. К желобу приваривается спускная трубка, а под ней устанавливается сосуд (приемник), заполненный водой; последний ежедневно должен освобождаться от ртути, которая сливается в емкость для хранения (п. 2.10.4).

Вопрос 197. Какое время должна действовать вентиляция вытяжного шкафа при работе с открытой ртутью?

Ответ. Должна действовать в течение 30 мин после окончания работы. При хранении в вытяжное шкафу запасов ртути или приборов, имеющих открытые поверхности ртути, вентиляция вытяжного шкафа должна включаться за 15–20 мин до начала работы (п. 2.10.5).

Вопрос 198. При каких условиях разрешается производить наполнение приборов ртутью и выливание из них ртути в производственных помещениях?

Ответ. Разрешается производить только в вытяжном шкафу при работающем вентиляторе из сосудов, в которых ртуть залита слоем воды (п. 2.10.6).

Вопрос 199. Где следует хранить амальгамированные детали, обнаруженные при разборке приборов?

Ответ. Следует хранить в специальном помещении для работы с ртутными приборами в сосудах, заполненных водой (п. 2.10.7).

Вопрос 200. Как следует производить снятие амальгамы нагреванием?

Ответ. Следует производить под вытяжным зонтом при работающем вентиляторе (п. 2.10.8).

Вопрос 201. Чем должна заливаться ртуть во избежание испарения в приборах, где ртуть находится в открытых сосудах (манометрах, барометрах и др.)?

Ответ. Должна заливаться слоем чистого глицерина толщиной 1–2 мм (п. 2.10.9).

Вопрос 202. Какие должны быть приняты меры в случаях обнаружения в помещениях пролитой ртути или утечки ее из приборов?

Ответ. Должны быть немедленно приняты меры по ликвидации утечки и удалению из помещений пролитой ртути (п. 2.10.10).

Вопрос 203. Какие гигиенические правила должны соблюдать работники, занятые обслуживанием ртутных приборов?

Ответ. Должны соблюдать следующие гигиенические правила:

перед едой и после окончания работы тщательно мыть руки, лицо, чистить зубы;

ежедневно по окончании работы принимать душ;

по окончании работы заменять производственную одежду обычной.

Производственная одежда должна храниться отдельно от повседневной, меняться и стираться не реже одного раза в неделю (п. 2.10.13).

2.11. Требования охраны труда при ведении технологических процессов на ГНС и в ГНП

Вопрос 204. Когда необходимо производить разборку арматуры, резьбовых и фланцевых соединений газопроводов при ремонтных работах, проводимых в помещениях ГНС, ГСП?

Ответ. Необходимо производить после продувки газопроводов воздухом или инертным газом с соблюдением требований действующих правил (п. 2.11.3).

Вопрос 205. Допускается ли установка баллона у потребителя, если при транспортировке или установке баллонов со сжиженным или сжатым газом в помещениях ГНС, ГНП выявится утечка газа или выявится другая неисправность?

Ответ. В этих случаях их установка у потребителя запрещается. Неисправный баллон должен быть возвращен на ГНП (п. 2.11.4).

Вопрос 206. В соответствии с каким законодательным документом должны устанавливаться продолжительность рабочего дня, а также продолжительность и количество перерывов на обогревание для обслуживающего персонала ГНС и ГНП во время работы на открытом воздухе при низких температурах?

Ответ. Должны устанавливаться в соответствии с действующим законодательством (п. 2.11.6).

Вопрос 207. Допускается ли работникам находиться в помещениях ГНС во время обеденного перерыва?

Ответ. Находиться в помещениях ГНС в это время запрещается (п. 2.11.7).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ (ДЛЯ ПРОЦЕССОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ВНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

Вопрос 208. Требованиям каких действующих норм и правил должны соответствовать производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения, а также прилегающая к ним территория?

Ответ. Должны соответствовать требованиям действующих санитарных норм проектирования промышленных предприятий и противопожарных норм проектирования зданий и сооружений с учетом технологических процессов и особенностей производства (п. 3.1).

Вопрос 209. Какие меры безопасности должны быть приняты в междуэтажных проемах?

Ответ. Они должны быть ограждены. Высота перил должна быть не менее 0,9 м при одном промежуточном горизонтальном элементе, при этом низ перил должен иметь сплошную боковую обшивку шириной не менее 0,1 м (п. 3.4).

Вопрос 210. Какими нормами и с учетом каких факторов определяется категория помещений по взрывной и пожарной опасности?

Ответ. Определяется соответствующими нормами с учетом видов используемых в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств (п.3.5).

Вопрос 211. Что необходимо предусматривать в производственных помещениях для обеспечения безопасных условий работы?

Ответ. Необходимо предусматривать проходы и проезды для людей и транспортных средств. Устройство полов должно исключать возможность искрения от ударов и трения и возникновения электростатических зарядов, превышающих допустимые нормы (п. 3.6).

Вопрос 212. В зависимости от каких факторов необходимо выбирать тип покрытия пола производственных помещений?

Ответ. Необходимо выбирать в зависимости от вида и интенсивности воздействия на него нагрузок с учетом требований действующих строительных норм (п. 3.7).

Вопрос 213. Какие требования предъявляются к безопасному обустройству территории организации?

Ответ. Территория должна быть спланирована, все углубления в полу, а также траншеи, колодцы, подземные коммуникации и др. должны быть закрыты прочными перекрытиями и ограждены перилами высотой не менее 1 м с обшивкой по низу на высоту не менее 150 мм. На ограждениях устанавливаются предупредительные надписи и знаки, а в ночное время – сигнальное освещение. Места прохода людей через траншеи оборудуются переходными мостиками, освещенными в ночное время (п. 3.12).

Вопрос 214. Какие отличительные признаки должны иметь проезды и проходы внутри производственных помещений?

Ответ. Должны иметь ясно обозначенные габариты, отмеченные на полу ярко выраженной разметкой при помощи краски, металлических утопленных шашек и других указателей (п. 3.13).

Вопрос 215. В какие сроки должны проводиться общие технические осмотры производственных помещений?

Ответ. Должны проводиться, как правило, 2 раза в год – весной и осенью. Результаты осмотров должны оформляться актами.

На каждое производственное помещение должен быть оформлен технический паспорт (п. 3.14).

Вопрос 216. Какие действия запрещаются при эксплуатации производственных помещений?

Ответ. Запрещается:

превышать предельные нагрузки на перекрытия, площадки, полы;

устанавливать, подвешивать или крепить не предусмотренные строительным проектом оборудование, трубопроводы и т. д., а также пробивать отверстия в перекрытиях, балках, колоннах и стенах без письменного разрешения работника, ответственного за эксплуатацию производственного помещения (п. 3.15).

Вопрос 217. Какие требования безопасности предъявляются к крышам производственных помещений?

Ответ. Должны зимой регулярно очищаться от снега. При этом нельзя допускать увеличения нагрузок от снежного покрова на перекрытия производственного помещения сверх расчетных (п. 3.16).

Должны быть оснащены устройствами для стока воды (п. 3.17).

Вопрос 218. Какие размеры должны иметь ступени, пандусы, мостики производственных помещений, а также перила для лестниц?

Ответ. Должны выполняться на всю ширину прохода. Лестницы должны иметь перила высотой не менее 1 м, а ступени должны быть ровными и нескользкими (п. 3.18).

Вопрос 219. Должны ли быть пороги у дверных проемов производственных помещений?

Ответ. Дверные проемы должны быть без порогов (п. 3.19).

Вопрос 220. Каким должно быть помещение для ацетиленового генератора?

Ответ. Должно быть изолированным, одноэтажным, без чердачных и подвальных помещений, иметь легко сбрасываемые конструкции покрытий и непосредственный выход через дверь, открывающуюся наружу (п. 3.20).

Вопрос 221. Какое исполнение должно иметь наружное электрическое освещение, а также вентиляция помещения для ацетиленового генератора?

Ответ. Должно иметь наружное электрическое освещение через закрытые наглухо фрамуги окон, а также искусственную приточную вентиляцию во взрывобезопасном исполнении и естественную вытяжную вентиляцию (п. 3.21).

Вопрос 222. Допускается ли устройство естественной приточно-вытяжной вентиляции в помещениях для ацетиленового генератора?

Ответ. Допускается для ацетиленового генератора производительностью до 20 м^3/ч ацетилена (п. 3.22).

Вопрос 223. Какая надпись должна быть на входной двери помещения для ацетиленового генератора?

Ответ. Должна быть надпись «Посторонним вход воспрещен» (п. 3.23).

Вопрос 224. Какими должны быть перекрытия и полы производственных помещений ГРП?

Ответ. Перекрытия должны быть легко сбрасываемыми (не более 120 кг на 1 м^2), полы – из несгораемых материалов, не вызывающих искр от ударов при падении металлических предметов. Двери в производственных помещениях ГРП должны открываться наружу (п. 3.24).

Вопрос 225. Какие должна быть приняты меры электробезопасности в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил?

Ответ. Производственные помещения ГРП должны иметь молниезащиту, а оборудование должно быть заземлено (п. 3.25).

Вопрос 226. Какие требования безопасности и охраны труда должны соблюдаться в производственных помещениях ГРП?

Ответ. Они должны быть обеспечены естественной или принудительной вентиляцией, легко доступны для осмотра и производства в них работ по ремонту оборудования. Ширина основного прохода должна быть не менее 0,8 м, а расстояние между параллельными рядами оборудования – не менее 0,4 м в свету (п. 3.26).

Вопрос 227. Что следует предпринять в случае, если производственные помещения ГРП размещены в пристройках?

Ответ. Они должны быть отделены от основного здания глухой газонепроницаемой несгораемой стеной. Кирпичная стена, выполненная толщиной не менее чем в один кирпич, должна быть оштукатурена с обеих сторон. Устройство дымовых и вентиляционных каналов в такой стене не допускается (п. 3.27).

Вопрос 228. Какие требования безопасности предъявляются к вспомогательным и другим помещениям и площадкам (для процессов, выполняемых вне производственных помещений), включая отопительный отсек?

Ответ. Должны быть изолированы от регуляторного помещения глухой стеной, конструкция которой исключает возможность появления в ней щелей при осадочных деформациях здания (п. 3.28).

Вопрос 229. Где необходимо предусмотреть установку телефонного аппарата при наличии на ГРП телефонной связи?

Ответ. Необходимо предусмотреть вне производственного помещения ГРП или здания, в котором расположен ГРП. В исключительных случаях допускается установка телефонного аппарата во взрывозащищенном исполнении непосредственно в помещении ГРП (п.3.29).

Вопрос 230. Что должно быть вывешено в производственном помещении ГРП?

Ответ. Должны быть вывешены схемы устройства ГРП с подробным обозначением всех узлов и указанием параметров настройки регуляторов давления, предохранительного запорного и сбросного клапанов (п. 3.30).

Вопрос 231. За состоянием каких процессов должно проводиться постоянное наблюдение на ГНС?

Ответ. Должно проводиться постоянное наблюдение за состоянием:

обвалования базы хранения сжиженных газов при наземной установке резервуаров;

обсыпки резервуаров при обсыпных резервуарах; насыпи над резервуарами при их подземной установке. Высота обвалования наземных резервуаров должна быть не менее 1 м, ширина земляного вала по верху – не менее 0,5 м. При нарушении обвалования, обсыпки или насыпи они должны немедленно восстанавливаться (п. 3.31).

Вопрос 232. Что необходимо подготовить к началу снеготаяния?

Ответ. Должна быть подготовлена ливневая канализация ГНС, ГНП к отводу воды. Отверстия для прохода трубопроводов, кабелей и т. п., расположенные ниже уровня сточных вод, необходимо уплотнить несгораемыми материалами (п. 3.32).

Вопрос 233. Что следует проверять на территории ГНС, ГНП во всех помещениях производственной зоны и взрывоопасных помещениях вспомогательной зоны?

Ответ. Следует проверять загазованность переносным газоанализатором 1 раз в сутки через 10–20 мин после начала работы (п. 3.33).

Вопрос 234. Каким документом определяются класс и размеры взрывоопасных зон в производственных помещениях ГНС, ГНП?

Ответ. Определяются проектом на их строительство (п. 3.34).

Вопрос 235. В каком документе должна быть указана периодичность замера загазованности переносным газоанализатором при производстве газоопасных работ?

Ответ. Должна быть указана в наряде-допуске (п. 3.35).

Вопрос 236. В какие периоды необходимо проверять наличие газа в воздухе производственного помещения при выходе из строя сигнализаторов загазованности?

Ответ. Необходимо проверять через каждые 2 ч в течение рабочей смены (п. 3.36).

Вопрос 237. Что должно быть установлено на глушителях двигателей транспорта?

Ответ. Должны быть установлены искрогасители (п. 3.37).

Вопрос 238. За чем необходимо следить при эксплуатации технологических газопроводов, запорных устройств и трубопроводов инженерных коммуникаций?

Ответ. Необходимо следить за тем, чтобы в нерабочее время были закрыты все запорные устройства (п. 3.38).

Вопрос 239. Какими должны быть склады для храпения баллонов с СУГ?

Ответ. Должны быть одноэтажными с легко сбрасываемыми покрытиями и не иметь чердачных помещений (п. 3.39).

Вопрос 240. Какими должны быть окна помещений, где хранятся баллоны с СУГ?

Ответ. Должны закрашиваться белой краской или оборудоваться солнцезащитными негорючими устройствами (п. 3.40).

Вопрос 241. Какой вентиляцией должны быть обеспечены помещения складов СУГ?

Ответ. Должны быть обеспечены естественной вентиляцией (п. 3.43).

Вопрос 242. Каковы правила хранения наполненных и пустых баллонов с СУГ?

Ответ. Их следует хранить в помещении склада раздельно. Места их хранения должны быть обеспечены табличками «пустые баллоны», «наполненные баллоны» (п. 3.44).

Вопрос 243. На каких расстояниях разрешается отводить постоянные места для производства огневых работ на территории ГНС?

Ответ. Разрешается отводить на расстоянии:

не менее 40 м от сливной эстакады, базы хранения, действующих насосно-компрессорного и баллонно-наполнительного отделений;

20 м – от склада баллонов, канализационных колодцев и других мест, где возможно скопление газа в результате утечки (п. 3.46).

Вопрос 244. Что необходимо проверить газоанализатором перед началом огневых работ?

Ответ. Необходимо проверить отсутствие загазованности колодцев, не имеющих двойных крышек, каналов, приямков, углублений, и плотность закрытия люков колодцев подземных коммуникаций, расположенных на расстоянии до 20 м от места производства работ (п. 3.47).

Вопрос 245. При выполнении каких мер безопасности разрешается выполнять внутренние и наружные огневые работы на аппаратах, в резервуарах, на трубопроводах и другом оборудовании СУГ, находящемся в эксплуатации с использованием СУГ?

Ответ. Разрешается выполнять только после их отключения, пропаривания, очистки, анализа воздушной среды, подтверждающего отсутствие опасных концентраций газа (п. 3.49).

Вопрос 246. В каких помещениях запрещается сливать и наливать СУГ при выполнении огневых работ?

Ответ. Запрещается сливать и наливать в помещениях ГНС категории А и на территории производственной зоны ГНС (п. 3.50).

Вопрос 247. Каков должен быть контроль загазованности помещения в течение всего времени проведения огневых работ в производственных помещениях?

Ответ. Через каждые 0,5 ч необходимо проверять загазованность помещения. В течение всего времени проведения огневых работ должна работать вентиляция (п. 3.51).

Вопрос 248. Какими установками должны быть оборудованы производственные помещения без естественного освещения или с недостаточным естественным освещением (коэффициент естественной освещенности менее 0,1 %), в которых постоянно пребывают работники?

Ответ. Должны быть оборудованы установками искусственного ультрафиолетового излучения (п. 3.53).

Вопрос 249. В какие сроки должны очищаться от пыли, копоти и грязи стекла окон и фонарей производственных помещений?

Ответ. Должны очищаться не менее 2 раз в год, а помещений со значительными производственными выделениями дыма, пыли, копоти, грязи и т. п. – не реже 4 раз в год (п. 3.54).

Вопрос 250. Какое требование предъявляется к лампам накаливания и люминесцентным лампам, применяемыми для общего и местного освещения?

Ответ. Они должны быть снабжены отражателями. Применение открытых ламп без отражателей запрещается (п. 3.55).

Вопрос 251. Каковы правила установки светильников напряжением 127 и 220 В?

Ответ. Должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от пола. При установке светильников на меньшей высоте должны применяться светильники, конструкция которых исключает доступ к лампам накаливания без специальных приспособлений. В противном случае должны применяться светильники напряжением не более 50 В (п. 3.56).

Вопрос 252. Какое значение должна составлять освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного освещения?

Ответ. Должна составлять около 10 % нормируемой величины для комбинированного освещения, при этом наибольшее и наименьшее значения освещенности должны соответствовать установленным нормам (п. 3.57).

Вопрос 253. Какое освещение должно быть предусмотрено в случае внезапного прекращения подачи электроэнергии в производственных помещениях?

Ответ. Должно быть предусмотрено аварийное освещение, обеспечивающее освещенность рабочих поверхностей не менее 10 % от нормы рабочего освещения для продолжения работы и не менее 0,5 лк – в проходах и на ступенях лестниц для эвакуации людей из помещений (п. 3.60).

Вопрос 254. Как должны быть подсоединены к электрической сети светильники аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного)?

Ответ. Должны быть подсоединены к электрической сети независимо от рабочего освещения (п. 3.61).

Вопрос 255. Какое напряжение должны иметь стационарно установленные светильники местного освещения?

Ответ. Должны иметь напряжение не выше 50 В (п. 3.62).

Вопрос 256. Какое напряжение должны иметь ручные переносные светильники в производственных помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях?

Ответ. Должны иметь:

не выше 50 В – в помещениях с повышенной опасностью;

не выше 12 В – в особо опасных помещениях (п. 3.63).

Вопрос 257. От каких трансформаторов должно производиться питание светильников напряжением 12–50 В?

Ответ. Должно производиться от трансформаторов с раздельными обмотками первичного и вторичного напряжения. Один из выводов вторичной обмотки должен быть заземлен. Применение автотрансформаторов не допускается (п. 3.64).

Вопрос 258. Кем и при каком условии должна производиться смена электроламп?

Ответ. Должна производиться электротехническим персоналом при снятом напряжении и с применением средств индивидуальной защиты (п. 3.65).

Вопрос 259. Какими следует предусматривать системы общеобменной вентиляции для производственных, вспомогательных и других помещений (с постоянным пребыванием людей) без естественного проветривания?

Ответ. Следует предусматривать не менее чем с двумя приточными и двумя вытяжными вентиляторами, каждая с расходом по 50 % требуемого воздухообмена (п. 3.69).

Вопрос 260. В каком случае допускается предусматривать одну приточную и одну вытяжную системы вентиляции?

Ответ. Допускается предусматривать с резервными вентиляторами (п. 3.70).

Вопрос 261. Чем должно быть оснащено технологическое оборудование, являющееся источником выделения и образования вредных веществ?

Ответ. Должно быть оснащено местным отсосом (п. 3.71).

Вопрос 262. Как должны быть расположены местные отсосы?

Ответ. Должны быть расположены таким образом, чтобы отсасываемый воздух не проходил через зону дыхания работника (п. 3.72).

Вопрос 263. Какую вентиляцию допускается использовать в нерабочее время в производственных помещениях?

Ответ. Допускается использовать приточную вентиляцию для рециркуляции. Использование приточной вентиляции для рециркуляции должно прекращаться не менее чем за 30 мин до начала работы (п. 3.75).

Вопрос 264. В каких производственных помещениях допускается рециркуляция воздуха в рабочее время?

Ответ. Допускается только в тех производственных помещениях, где отсутствуют выделения паров и газов (п. 3.76).

Вопрос 265. Какую температуру должен иметь воздух, подаваемый в рабочую зону производственных помещений в холодный период года?

Ответ. Должен иметь температуру +16…+25 °C (п. 3.77).

Вопрос 266. В каких местах должен осуществляться забор воздуха в системе приточной вентиляции?

Ответ. Должен осуществляться в местах, удаленных и защищенных от выброса загрязненного воздуха. Отверстия для забора и выброса воздуха могут располагаться на одном уровне, если расстояние между ними составляет 20 м и более. При расстоянии менее 20 м отверстие для забора воздуха должно быть ниже отверстия для выброса воздуха не менее чем на 6 м. В зоне выброса не должно быть площадок обслуживания оборудования, переходов и т. п., где возможно присутствие людей (п. 3.78).

Вопрос 267. Что следует предпринять в случае превышения в производственных помещениях ПДК вредных веществ?

Ответ. Работа должна быть прекращена и работники должны быть удалены из помещения (п. 3.79).

Вопрос 268. Каким должно быть содержание взрывоопасных веществ в воздухе в производственных помещениях?

Ответ. Не должно превышать нижнего предела или быть ниже верхнего предела взрывной концентрации, предусмотренной соответствующими нормами (п. 3.80).

Вопрос 269. Какие системы, приборы и теплоносители должны предусматриваться для отопления производственных, вспомогательных и других помещений?

Ответ. Должны предусматриваться системы, приборы и теплоносители, не являющиеся источниками дополнительных вредных производственных факторов (п. 3.81).

Вопрос 270. Какие действия запрещается при эксплуатации отопительных устройств?

Ответ. Запрещается:

загромождать (загораживать) приборы отопления какими-либо предметами или материалами;

сушить какие-либо материалы на отопительных приборах и трубопроводах;

эксплуатировать отопительное оборудование в неисправном состоянии (п. 3.83).

Вопрос 271. Требованиям каких нормативных документов должны соответствовать оптимальные нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений?

Ответ. Должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, санитарных норм и правил (п. 3.84).

Вопрос 272. Какими должны быть допустимые уровни звукового давления в дБ в октановых полосах со среднегеометрическими частотами в Гц на постоянных рабочих местах при использовании машин, механизмов и оборудования, работа которых сопровождается шумом?

Ответ. Не должны превышать значений, предусмотренных требованиями соответствующих санитарных норм и правил (п. 3.87).

Вопрос 273. Какие допустимые и эквивалентные уровни звука являются на постоянных рабочих местах в производственных помещениях для всех видов работ?

Ответ. Являются 80 дБА как безопасные уровни для здоровья человека (п. 3.89).

Вопрос 274. Допускается ли пребывание работников в зоне с октановыми уровнями звукового давления свыше 135 дБА в любой октановой полосе?

Ответ. Запрещается даже кратковременное пребывание (п. 3.90).

Вопрос 275. Какие знаки должны быть вывешены в производственных помещениях с допустимым или эквивалентным уровнем звука свыше 80 дБА?

Ответ. Должны быть вывешены знаки безопасности в соответствии с требованиями государственных стандартов безопасности труда, регламентирующих сигнальные цвета и знаки безопасности (п. 3.91).

Вопрос 276. Чем должны быть обеспечены работающие в зонах с повышенным допустимым или эквивалентным уровнем звука?

Ответ. Должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов слуха (п. 3.92).

Вопрос 277. Каких значений не должен превышать уровень вибрации, возникающей на рабочих местах при эксплуатации производственного оборудования, в целях предупреждения вибрационных заболеваний?

Ответ. Не должен превышать значений суммарного времени воздействия вибрации, превышающих установленные соответствующими санитарными нормами значения (п. 3.93).

Вопрос 278. Что необходимо предпринять в целях повышения сопротивляемости организма работников виброопасных профессий в организации?

Ответ. Необходимо:

разработать оптимальные режимы труда и отдыха с учетом требований методических рекомендаций по разработке режимов труда работников виброопасных профессий и указаний по профилактике неблагоприятного действия локальной вибрации;

проводить витаминопрофилактику 2 раза в год в течение четырех недель в весенний и осенний периоды;

не допускать сверхурочные работы, производимые с применением виброинструмента (п. 3.94).

Вопрос 279. Что входит в состав вспомогательных помещений?

Ответ. Входят:

гардеробные;

душевые и места для размещения полудушей;

умывальные;

комнаты приема пищи;

помещения для личной гигиены женщин;

помещения лечебно-профилактических процедур;

комнаты отдыха;

туалеты;

курительные комнаты; помещения для обогрева;

помещения для стирки, сушки, обеспыливания спецодежды и спецобуви;

помещения для хранения и выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты;

устройства питьевого водоснабжения (п. 3.97).

Вопрос 280. Где могут располагаться санитарно-бытовые помещения?

Ответ. Могут располагаться в пристройке производственного здания или в отдельном здании вблизи производственного здания, соединенном с ним утепленным переходом, и иметь выход наружу, минуя производственные помещения (п. 3.98).

Вопрос 281. Какое должно быть в гардеробных число отделений в шкафах или крючков вешалок для домашней или специальной одежды?

Ответ. Это число следует принимать равным списочной численности работников, а для уличной одежды – равным числу работников двух смежных смен (п. 3.98).

Вопрос 282. В каких случаях допускается предусматривать общие гардеробные для всех групп производственных процессов (профессий)?

Ответ. Допускается предусматривать при списочной численности работников в организации до 50 человек (п. 3.99).

Вопрос 283. Чем должны быть оборудованы душевые?

Ответ. Должны быть оборудованы открытыми душевыми кабинами с однорядным или двухрядным расположением кабин. При этом кабины должны быть отделены друг от друга перегородками из влагостойкого материала высотой от пола не менее 1,8 м, не доходящими до пола на 0,2 м. Размеры душевых кабин в горизонтальном плане должны быть не менее 0,9x0,9 м. До 20 % душевых кабин допускается предусматривать закрытыми (п. 3.101).

Вопрос 284. Каким должно бить количество душевых сеток в зависимости от количества работников?

Ответ. Должно устанавливаться из расчета от 3 до 25 человек на одну душевую сетку (п. 3.102).

Вопрос 285. Чем должны быть оборудованы умывальники, к которым подведена горячая и холодная вода?

Ответ. Должны быть оборудованы смесителями горячей и холодной воды. В умывальных помещениях должны находиться в достаточном количестве мыло и чистые сухие полотенца либо заменяющие их устройства (электрополотенца) (п. 3.103).

Вопрос 286. Из какого расчета определяется количество кранов?

Ответ. Определяется из расчета от 10 до 20 человек на один кран в наиболее многочисленной смене (п. 3.104).

Вопрос 287. Каковы требования Правил к наличию и размещению туалетов?

Ответ. Туалеты в многоэтажных производственных, вспомогательных и других помещениях должны быть на каждом этаже (п. 3.105).

При численности работников, находящихся на двух смежных этажах, 30 человек и менее туалеты следует размещать на этаже, имеющем наибольшую численность работников. При численности работников на трех этажах менее 10 человек допускается предусматривать одну туалетную комнату на три этажа (п. 3.106).

Общее туалетное помещение для мужчин и женщин допускается предусматривать при численности работающих в смену не более 15 человек (п. 3.107).

Вопрос 288. Из какого расчета должно приниматься количество санитарных приборов в туалетных помещениях?

Ответ. Должно приниматься из расчета один санитарный прибор на 15 человек в наиболее многочисленной смене (п. 3.108).

Вопрос 289. Что следует предусматривать для снабжения питьевой водой в производственных помещениях?

Ответ. Следует предусматривать фонтанчики, закрытие баки с фонтанирующими насадками, сатураторные установки, автоматы и т. п. (п. 3.109).

Вопрос 290. Каким должно устанавливаться расстояние от рабочих мест, находящихся в производственных помещениях, до туалетных, курительных помещений, помещений для обогрева или охлаждения, устройств питьевого водоснабжения?

Ответ. Должно устанавливаться не более 75 м, а от рабочих мест, находящихся на площадке организации – не более 150 м (п. 3.110).

Вопрос 291. В каких подразделениях организации рекомендуется устраивать помещения для личной гигиены женщин?

Ответ. Рекомендуется устраивать в подразделениях организации с численностью работающих женщин 75 человек в смену из расчета одно помещение на 75 женщин. В указанных помещениях должны быть предусмотрены места для раздевания и умывальник (п. 3.111).

Вопрос 292. Как должны выполняться полы во вспомогательных (санитарно-бытовых) помещениях?

Ответ. Должны выполняться из влагостойких покрытий и иметь нескользкую поверхность (п. 3.112).

Вопрос 293. Какими средствами безопасности должны быть обеспечены производственные, вспомогательные и другие площадки, участки работ и рабочие места?

Ответ. Должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работников, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений коллективного договора (п. 3.114).

Вопрос 294. Какие требования безопасности предъявляются к открытым производственным площадкам?

Ответ. Они должны иметь твердое и ровное покрытие с уклоном для стока вод, которое уменьшает попадание химических веществ в почву. Поверхности площадок должны очищаться в течение года от грязи и снега (п. 3.115).

Производственные площадки и территория организации должны освещаться в ночное время суток (п. 3.116).

4. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБОРУДОВАНИЮ, ЕГО РАЗМЕЩЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

4.1. Общие требования

Вопрос 295. Каковы правила установки стационарного производственного оборудования?

Ответ. Оно должно устанавливаться на фундаменты, надежно крепиться болтами и отвечать требованиям охраны труда (п. 4.1.2).

Вопрос 296. Каким образом должно быть размещено производственное оборудование?

Ответ. Должно быть размещено таким образом, чтобы расстояние между ним обеспечивало свободный проход работников, занятых его обслуживанием и ремонтом. Расстояние между оборудованием зависит от его расположения и должно быть не менее 1 м. Проходы и проезды между оборудованием должны содержаться в чистоте (п. 4.1.4).

Вопрос 297. Когда должен быть осуществлен ввод в эксплуатацию производственного оборудования после монтажа и наладки (нового или после капитального ремонта)?

Ответ. Должен быть осуществлен только после приемки его соответствующей комиссией, в состав которой входят работники службы охраны труда (п. 4.1.5).

Вопрос 298. В каких случаях запрещается размещать производственное оборудование во взрывоопасных производствах?

Ответ. Запрещается размещать над вспомогательными помещениями и под ними, над площадками открытых насосных и компрессорных установок (п. 4.1.6).

Вопрос 299. Какие правила электробезопасности предъявляются к пультам управления производственного оборудования?

Ответ. Пульты управления оборудования, оснащенного электроприводом, должны быть надежно заземлены (занулены). Работа без заземления (зануления) производственного оборудования запрещается (п. 4.1.7).

Вопрос 300. Какое требование предъявляется к приводным частям производственного оборудования?

Ответ. Все они должны иметь надежное ограждение. Работать на оборудовании со снятым, незакрепленным или неисправным ограждением запрещается (п. 4.1.9).

Вопрос 301. Какая отличительная окраска должна быть у стационарного грузоподъемного оборудования (электротельферы, лебедки и другое оборудование), используемого для перемещения грузов?

Ответ. Указанное оборудование должно быть окрашено в яркий желтый цвет с черными полосами в соответствии с действующими государственными стандартами (п. 4.1.10).

Вопрос 302. В какие безопасные места должны быть выведены продувочные и сбросные трубопроводы ГРП?

Ответ. Должны быть выведены наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза здания (п. 4.1.11).

Вопрос 303. Какие устройства должны иметь продувочные и сбросные трубопроводы?

Ответ. Должны иметь минимальное число поворотов и на концах иметь устройства, исключающие попадание в них атмосферных осадков (п. 4.1.12).

Вопрос 304. Какие расстояния от шкафа до окон, дверей и других проемов по горизонтали необходимо предусмотреть при установке шкафного газораспределительного пункта на стене здания?

Ответ. Необходимо предусмотреть, чтобы эти расстояния не должны были быть менее 3 м при давлении газа на выходе 0,3 МПа (3 кгс/см^2) и не менее 5 м при давлении газа на выходе от 0,3 МПа (3 кгс/см^2) до 0,6 МПа (6 кгс/см^2). При этом расстояние по вертикали от шкафа до оконных проемов должно быть не менее 5 м (п. 4.1.13).

Вопрос 305. Кто должен допускаться к работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами 1 класса в помещении с повышенной опасностью?

Ответ. Должен допускаться персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже II (п. 4.1.16).

Вопрос 306. Какое напряжение должны иметь переносные электрические светильники в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также при работе в особо неблагоприятных условиях (колодцах, металлических резервуарах и т. п.)?

Ответ. Должны иметь напряжение:

не выше 50 В – в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях;

не выше 12 В – при работе в особо неблагоприятных условиях (п. 4.1.17)

Вопрос 307. Что следует проверить и определить перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками?

Ответ. Следует:

определить по паспорту класс машины или инструмента;

проверить комплектность и надежность крепления деталей;

убедиться при внешнем осмотре в исправности электрического кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;

проверить работу выключателя;

проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу;

проверить у машины I класса исправность цепи заземления (корпус машины – заземляющие контакт штепсельной вилки) (п. 4.1.18).

Вопрос 308. Как наиболее правильно (с точки зрения электробезопасности) расположить электрические провода при пользовании ручными эклектическими машинами, электроинструментом, переносными светильниками?

Ответ. Электрические провода и кабели следует по возможности подвешивать. Непосредственное соприкосновение их с горячими, влажными и масляными поверхностями и предметами не допускается (п. 4.1.20).

Вопрос 309. Кто должен быть назначен ответственным в организации для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносного электроинструмента и переносных светильников, вспомогательного оборудования?

Ответ. Должен быть назначен ответственный работник, имеющий III группу по электробезопасности.

Вопрос 310. Что необходимо предпринять при прекращении подачи напряжения или перерыве в работе?

Ответ. В этих случаях электроинструмент и ручные электрические машины должны отсоединяться от электрической сети (п. 4.1.23).

Вопрос 311. Какие действия не разрешаются работникам, использующим ручные электрические машины и электроинструмент?

Ответ. Не разрешается:

передавать ручные электрические машины и электроинструмент, хотя бы на непродолжительное время другим работникам;

разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт;

держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки машины или инструмента;

устанавливать рабочую часть в патрон электрической машины и электрического инструмента и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от электрической сети штепсельной вилкой;

работать с приставных лестниц. Для выполнения работ на высоте должны устраиваться прочные леса или подмости (п. 4.1.24).

Вопрос 312. В какие сроки должна производиться выбраковка инструмента, приспособлений?

Ответ. Должна производиться не реже 1 раза в месяц (п. 4.1.25).

Вопрос 313. Из какого материала должен быть выполнен инструмент, применяемый при выполнении газоопасных работ?

Ответ. Должен быть выполнен из цветного металла, исключающего жирообразование. Рабочая поверхность инструмента, выполненная из черного металла, перед применением в работе должна быть обильно смазана тавотом или солидолом (п. 4.1.28).

Вопрос 314. В какие сроки должны проверяться манометры?

Ответ. Должны проверяться не реже 1 раза в 12 мес., иметь штамп госповерки и должны быть опломбированы (п. 4.1.29).

4.2. Требования к строительным лесам, переносным лестницам, средствам подмащивания при организации рабочих мест на высоте

Вопрос 315. Каковой должна быть ширина настила монтажных подмостей?

Ответ. Должна быть не менее 1 м. Зазор между настилами и собираемой конструкцией должен быть не более 10 см. Подмости, трапы, строительные леса должны быть огорожены перилами высотой не менее 1 м (п. 4.2.2).

Вопрос 316. При каких условиях подмости допускаются к эксплуатации?

Ответ. Допускаются к эксплуатации:

подмости высотой до 4 м – после их приемки ответственным исполнителем работ;

подмости высотой более 4 м – после их приемки соответствующей комиссией с оформлением акта (п. 4.2.3).

Вопрос 317. Что необходимо соорудить для обслуживания производственного оборудования, размещенного на высоте более 1,5 м?

Ответ. Должны быть сооружены площадки с лестницами, имеющими перила (п. 4.2.4).

Вопрос 318. Какими должны быть строительные леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте?

Ответ. Должны быть инвентарными, изготовленными по типовым проектам (п. 4.2.5).

Вопрос 319. Из какого материала могут быть выполнены строительные леса и подмости?

Ответ. Могут быть выполнены как из металла, так и из дерева. При устройстве строительных лесов и подмостей у горячих поверхностей и элементов оборудования деревянные их части должны быть защищены от высоких температур (п. 4.2.6).

Вопрос 320. В каких случаях под трапы и мостики должны устанавливаться промежуточные опоры?

Ответ. Должны устанавливаться при длине трапов и мостиков более 3 м. Ширина трапов и мостиков не должна быть меньше 0,6 м, а настилов – не менее 1 м (п. 4.2.7).

Вопрос 321. Как должны крепиться стойки лесов?

Ответ. Должны крепиться по всей высоте к прочным частям здания пли сооружения. Места и способы их крепления должны быть указаны в проекте производстве работ (п. 4.2.8).

Вопрос 322. Какой настил должны иметь строительные леса и подмости?

Ответ. Должны иметь настил с ровной поверхностью, изготовленный из сплошных досок толщиной не менее 40 мм, о зазорами между элементами досок настила не более 5 мм, который должен крепиться к поперечинам строительных лесов (п. 4.2.9).

Вопрос 323. Какие ограждения должны иметь настилы строительных лесов и подмостей, расположенные на высоте 1,3 м и выше?

Ответ. Должны иметь ограждения, состоящие из стоек, поручней высотой 1 м, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски высотой не менее 150 мм (п. 4.2.10).

Вопрос 324. Какие надписи должны быть вывешены на строительных лесах и подмостях?

Ответ. Должны быть вывешены таблички-плакаты с указанием допустимых величин и схемы возможного размещения нагрузок (п. 4.2.12).

Вопрос 325. Кем и в какие сроки должны осматриваться строительные леса и подмости в процессе их эксплуатации?

Ответ. Должны осматриваться ответственным производителем работ с периодичностью не реже 1 раза в 10 дней (п. 4.2.13).

Вопрос 326. Какие меры безопасности должны быть приняты в зоне монтажа и разборки строительных лесов и подмостей?

Ответ. Данная зона должна быть ограждена и в ней вывешены знаки безопасности в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов (п. 4.2.14).

Вопрос 327. При каких метеорологических условиях запрещаются монтаж и разборка строительных лесов и подмостей на высоте на открытых местах?

Ответ. Запрещаются при силе ветра 10 м/с и более, при сильном снегопаде, дожде, в грозу или при гололеде (п. 4.2.15).

Вопрос 328. Чем необходимо пользоваться при разборке строительных лесов и подмостей?

Ответ. Необходимо пользоваться грузоподъемными механизмами. Сбрасывать элементы строительных лесов и подмостей с высоты запрещается (п. 4.2.16).

Вопрос 329. Кем должны производиться монтаж строительных лесов и подмостей, их разборка и ремонт?

Ответ. Должны производиться обученными для этих работ работниками и выполняться под руководством ответственного производителя работ (п. 4.2.17).

Вопрос 330. Из каких материалов должны изготавливаться переносные лестницы, стремянки?

Ответ. Должны изготавливаться из пиломатериалов хвойных пород не ниже второго сорта или из металла. Для изготовления лестниц, стремянок необходимо выбирать деревянный брус с продольным расположением волокон. Окрашивать деревянные лестницы красками запрещено (п. 4.2.19).

Вопрос 331. Какие размеры должны быть у лестниц и расстояние между ступенями переносных лестниц и стремянок?

Ответ. Общая длина приставной деревянной лестницы не должна превышать 5 м. Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетивы и через каждые 2 м скреплены стяжными болтами диаметром не менее 8 мм. Расстояние между ступенями переносных лестниц и стремянок должно быть в пределах 150–250 мм (п. 4.2.20).

Вопрос 332. Какими устройствами должны быть снабжены приставные лестницы и стремянки?

Ответ. Должны быть снабжены устройствами (крюками, цепочками), предотвращающими возможность самопроизвольного сдвига и опрокидывания во время работы (п. 4.2.21).

Вопрос 333. Что должно иметься на нижних оконечностях приставных лестниц и стремянок?

Ответ. Должны иметься оковки с острыми наконечниками для установки на грунте либо надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала для использования лестниц на гладких поверхностях (паркет, металл, пленка и т. п.) (п.4.2.22).

Вопрос 334. Что должно иметься на верхних концах лестниц, приставленных к трубопроводам?

Ответ. Должны иметься специальные крюки-захваты (п. 4.2.23).

Вопрос 335. В какие периоды переносные лестницы и стремянки необходимо подвергнуть испытаниям?

Ответ. Необходимо подвергнуть испытаниям перед эксплуатацией переносные лестницы и стремянки статической нагрузкой 1 200 Н (120 кг). В процессе эксплуатации деревянные лестницы и стремянки необходимо испытывать 1 раз в полгода, а металлические – 1 раз в год (п. 4.2.24).

Вопрос 336. Какое количество людей может одновременно находиться на переносной лестнице или стремянке?

Ответ. Одновременное нахождение более одного человека запрещается (п. 4.2.25).

Вопрос 337. В каком случае запрещается работать с приставной лестницы?

Ответ. Запрещается работать, стоя на ступеньке, расположенной на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца (п. 4.2.26).

Вопрос 338. В каких случаях запрещается работать на переносных лестницах и стремянках?

Ответ. Запрещается работать в следующих случаях:

нахождения их около и над вращающимися механизмами;

выполнения электрогазосварочных работ;

поддержания на высоте крупногабаритных или тяжелых изделий.

Для выполнения указанных работ необходимо применять лестницы или стремянки, оборудованные верхними площадками, ограждениями, перилами (п. 4.2.27).

Вопрос 339. В каких случаях запрещается использовать приставную лестницу?

Ответ. Запрещается поднимать и опускать по ней груз и оставлять на ней инструмент (п. 4.2.28).

Запрещается устанавливать приставные лестницы и стремянки на ступени маршей лестничной клетки (п. 4.2.29).

Вопрос 340. Что должно быть указано на всех переносных лестницах, находящихся в эксплуатации?

Ответ. Должны быть указаны инвентарные номера, дата следующего испытания, принадлежность участку (п. 4.2.30).

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЗАГОТОВОК, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

Вопрос 341. Какие материалы и вещества должны применяться в производственных процессах газового хозяйства?

Ответ. Должны применяться материалы и вещества, на которые имеются соответствующие нормативные акты (ГОСТ, ОСТ, ТУ, сертификаты и т. п.) (п. 5.1).

Вопрос 342. Чем должна быть снабжена тара (упаковка) химических веществ, поступающих в организацию?

Ответ. Должна быть снабжена этикетками, содержание которых должно соответствовать требованиям государственных стандартов по правилам упаковки и маркировки (п. 5.2).

Вопрос 343. При каком условии допускается использование новых материалов в производстве?

Ответ. Допускается только после получения разрешения органов санитарно-эпидемиологического надзора (п. 5.3).

Вопрос 344. Какие документы должны иметь лакокрасочные материалы и материалы, применяемые для противокоррозийной защиты?

Ответ. Должны иметь паспорта (сертификаты), в которых указывается их химический состав. Применять материалы и разбавители неизвестного химического состава запрещается (п. 5.4).

Вопрос 345. Что должно быть разработано и какие должны быть проведены мероприятия при использовании сырья и материалов, оказывающих вредное воздействие на организм человека?

Ответ. Должна быть разработана необходимая нормативно-техническая документация и проведены организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и другие мероприятия, предотвращающие нанесение ущерба здоровью работников (п. 5.5).

Вопрос 346. Какими должны быть заготовки, предназначенные для сварочных операций?

Ответ. Должны быть сухими, очищенными от окалины, смазки, ржавчины и других загрязнений по ширине не менее 100 мм от зоны сварки. Кромки заготовок и деталей не должны иметь заусенцев (п. 5.7).

Вопрос 347. В какие емкости должны быть расфасованы растворители (ацетон, уайт-спирит, этиловый спирт и др.), предназначенные для производства работ?

Ответ. Должны быть расфасованы в специальные небьющиеся флаконы емкостью не более 200 г, позволяющие осуществить принудительную подачу растворителя для смачивания тампонов при обезжиривании заготовок (п. 5.8).

Вопрос 348. Что следует предпринять с электродами, флюсами и другими материалами перед применением для сварки, пайки и резки?

Ответ. Они должны быть прокалены либо просушены при режимах, рекомендуемых техническими паспортами на эти материалы (п. 5.9).

Вопрос 349. Допускается ли применять материалы, на которые отсутствует паспорт поставщика и сертификат соответствия?

Ответ. Такие материалы к применению не допускаются (п. 5.10).

Вопрос 350. Чем должно быть оснащено транспортное средство, предназначенное для перевозки газовых баллонов?

Ответ. Должно быть оснащено бортовыми красными флажками и двумя углекислотными или порошковыми огнетушителями (п. 5.11).

Вопрос 351. Какое количество работников должны осуществлять погрузку газовых баллонов на транспортное средство вручную при горизонтальной их перевозке?

Ответ. Должны осуществлять не менее чем двое работников (5.12).

Вопрос 352. На что необходимо обращать особое внимание перед погрузкой и выгрузкой газовых баллонов?

Ответ. Необходимо обращать особое внимание на их защитные колпаки, которые должны быть навернуты на всю длину резьбы и надежно крепиться к баллону. Снимать газовые баллоны с транспортного средства колпаками вниз запрещено (п. 5.13).

Вопрос 353. Каковы правила перевозки наполненных газом баллонов?

Ответ. Их перевозка должна производиться на рессорном транспорте в горизонтальном положении с прокладками между ними.

В качестве прокладок применяются деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а такие веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на один баллон).

Все баллоны должны быть уложены поперек продольной оси транспортного средства вентилями в одну сторону (п. 5.13).

Вопрос 354. Какие действия во избежание взрыва запрещаются при перевозке или работе с баллонами кислорода?

Ответ. Запрещается:

подвергать баллоны воздействию высокой температуры;

прикасаться к редуктору и вентилю баллона руками и инструментами, испачканными маслом или жиром;

переносить баллоны с присоединенными редукторами;

оставлять баллоны в местах возможного движения транспорта и пешеходов;

отогревать замерзшие головки баллонов открытым пламенем;

бросать баллоны и ударять по ним (п. 5.14).

Вопрос 355. Разрешается ли находиться людям в кузове транспортного средства при перевозке газовых баллонов?

Ответ. Нахождение людей в кузове транспортного средства запрещается (п. 5.15).

Вопрос 356. Разрешается ли совместная транспортировка кислородных баллонов с баллонами горючих газов, как наполненных, так и пустых?

Ответ. Запрещается на всех видах транспорта (п. 5.16).

Вопрос 357. На каких устройствах и приспособлениях разрешается переносить газовые баллоны?

Ответ. Разрешается переносить только на специальных носилках, оснащенных упорами и предохранительными поясами или скобами, предотвращающими смещение или падение баллонов (п. 5.17).

Вопрос 358. Каковы правила переноса и доставки к рабочему месту газовых баллонов?

Ответ. Переносить их запрещается на руках или плечах. Разрешается доставка к рабочему месту на тележке не более двух газовых баллонов (п. 5.18).

Вопрос 359. Как допускается перемещать газовые баллоны путем их перекатывания?

Ответ. Допускается их перемещать путем перекатывания на ребре башмака на расстояние в пределах рабочего места. Бросать и перекатывать на боку газовые баллоны запрещается (п. 5.19).

Вопрос 360. Ближе какого расстояния от производственных, складских, жилых и общественных помещений запрещается длительная стоянка транспортного средства, груженного газовыми баллонами?

Ответ. Запрещается ближе 20 м (п. 5.20).

Вопрос 361. Ближе какого расстояния от груженного газовыми баллонами транспортного средства и места хранения газовых баллонов запрещается пользоваться открытым огнем?

Ответ. Запрещается ближе чем на 10 м (п. 5.22).

Вопрос 362. С какими приспособлениями должны транспортироваться и храниться баллоны с горючими газами?

Ответ. Должны транспортироваться и храниться с установленными на присоединительные штуцера заглушками (п. 5.23).

Вопрос 363. Каким испытаниям должны подвергаться все газовые баллоны, находящиеся в эксплуатации и какие они должны иметь опознавательную окраску и надпись?

Ответ. Должны подвергаться техническому освидетельствованию и иметь опознавательную окраску и надпись в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (п. 5.24).

Вопрос 364. Эксплуатация каких баллонов запрещается?

Ответ. Запрещается эксплуатация неисправных газовых баллонов, а также баллонов с неисправными вентилями, истекшим сроком освидетельствования и несоответствующей правилам окраской корпуса и надписью (п. 5.25).

Вопрос 365. Какие требования предъявляются к работникам, имеющим в процессе работы контакт с вредными веществами и материалами?

Ответ. Эти работники должны быть проинструктированы о свойствах вредных веществ и материалов, обучены безопасным приемам их применения и должны использовать средства индивидуальной защиты (п. 5.27).

Вопрос 366. Что необходимо иметь на рабочих местах, где применяются в производственном процессе вредные вещества и материалы?

Ответ. Необходимо иметь медицинские аптечки с набором медикаментов, включающих нейтрализующие растворы (п. 5.28).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

Вопрос 367. В каком порядке несут ответственность лица, виновные в нарушении законодательства об охране труда?

Ответ. Несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российском Федерации (п. 6.1).

Приложения

Приложение 1. Перечень терминов и сокращений, применяемых в Межотраслевых правилах по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций

Аварийная ситуация (инцидент) – отказ, нарушение целостности и работоспособности объектов газораспределительных систем, сопровождающееся возникновением контролируемой утечки газа, в том числе повлекшее за собой несчастные случаи.

Авария – разрушение газифицированного объекта или зданий в результате пожара и (или) взрыва газовоздушной смеси при возникновении неконтролируемой утечки газа, в том числе повлекшее за собой несчастные случаи.

АГЗС – автомобильная газозаправочная станция – предприятие, предназначенное для приема, хранения сжиженных углеводородных газов, заправки газобаллонных автомобилей, ремонта и переосвидетельствования автомобильных баллонов, переоборудования автомобилей для работы на сжиженных углеводородных газах.

Безопасные и здоровые условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы.

Верхолазные работы – работы, при которых работник находится на высоте 5 м и более от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила.

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

Газ – природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газо– и нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо– и нефтеперерабатывающими организациями.

Газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

Газовое оборудование – технические изделия полной заводской готовности (приборы, аппараты, газогорелочные устройства, тепловые агрегаты), использующие газ в качестве топлива. Используется для приготовления пищи, децентрализованного отопления и горячего водоснабжения, а также лабораторные горелки, горелки инфракрасного излучения, передвижные газогорелочные устройства и агрегаты и т. п.

Газовое хозяйство организации – газопроводы и сооружения на них, газораспределительные пункты всех типов, групповые, резервуарные, и индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов, средства защиты от электрохимической коррозии, газооборудование газифицированных производств, котельных и других зданий, размещенных на территории организации. Газопроводы и технологическое оборудование ГНС, ГНП.

Газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.

Газоснабжение – одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа.

ГЖ – горючие жидкости.

ГНП – газонаполнительный пункт – предприятие, предназначенное для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов в бытовых баллонах, а также их ремонта и переосвидетельствования.

ГНС – газонаполнительная станция – предприятие, предназначенное для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, заправки газобаллонных автомобилей, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов, переоборудования автомобилей для работы на сжиженных углеводородных газах.

ГРП – газорегуляторный пункт – комплекс оборудования для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне, смонтированный непосредственно на месте, расположенный в зданиях (отдельно стоящих и пристроенных к другим зданиям), помещениях, встроенных в здания, а также на открытых площадках.

ГРУ (газорегуляторная установка) – комплекс оборудования для снижения давления газа и поддержания его на заданном режиме, смонтированный непосредственно на месте и расположенный в помещении, в котором размещены газоиспользующие агрегаты, или в смежном помещении, соединенном с ним открытым проемом.

Допуск к работам – допуск к работам по распоряжению или наряду, осуществляемый впервые или ранее выполняющийся по наряду, а также после перерыва в работе.

Заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки системы электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

ЛВЖ – легковоспламеняющиеся жидкости.

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

ПДК – предельно допустимая концентрация.

Постоянное рабочее место – место, на котором работающий находится большую часть рабочего времени (более 50 % или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

Рабочая зона – пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола, или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих.

Рабочее место – место, в котором работник должен находиться или в которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

Работа на высоте – работы, при которых работник находится на высоте более 1,3 м от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила.

Ремонт – комплекс операций с разборкой, восстановлением или заменой деталей и узлов, после выполнения которых гарантируется исправность и безаварийность работы газового оборудования на последующий срок службы.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

СУГ – сжиженный углеводородный газ.

Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

Техническое расследование – выявление причин, условий и обстоятельств возникновения аварии, несчастного случая, выявление лиц, ответственных за происшедшее, наличия и размеров материального ущерба.

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Приложение 2. Оптимальные допустимые нормы температуры, и скорости движения воздуха в рабочей зонепроизводственных помещений

Оптимальные и допустимые нормы температуры и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений при относительной влажности воздуха 40–60 %

Примечания:

1. Категория работ:

легкая I а – энергозатраты до 100 ккал/ч;

легкая I б – энергозатраты до 150 ккал/ч;

средней тяжести II а – энергозатраты до 200 ккал/ч;

средней тяжести II б – энергозатраты до 250 ккал/ч;

тяжелая III – энергозатраты более 250 ккал/ч.

2. Холодный период года – среднесуточная температура наружного воздуха ниже 10 °C, теплый период года – среднесуточная температура наружного воздуха 10 °C и выше.

Допустимые нормы температуры и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений в холодный период года при относительной влажности воздуха не более 75 %

Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений в теплый период года

Примечание. Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая – минимальной температуре воздуха. Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией. При минимальной температуре воздуха скорость его движения может приниматься также ниже 0,1 м/с – при работе средней тяжести и тяжелой.

Приложение 3. Допустимые уровни звукового давленияна постоянных рабочих местах

Допустимые уровни звукового давления на постоянных рабочих местах

Приложение 4. Нормы допустимого уровня локальной вибрации и суммарное время воздействиялокальной вибрации ручных машин за смену

Нормы допустимого уровня локальной вибрации и суммарное время воздействия локальной вибрации ручных машин за смену

Примечание. Допустимое суммарное время воздействия локальной вибрации должно определяться рациональным распределением перерывов в работе или чередованием с выполнением в паузе других работ

Санитарные нормы локальной вибрации при частотном анализе

Допустимые значения корректированного и эквивалентного корректированного значений параметров вибрации

Приложение 5. Пределы взрывоопасных концентраций веществв воздухе производственных помещений

Пределы взрывоопасных концентраций веществ в воздухе производственных помещений

Приложение 6. Нормы комбинированного освещениярабочей поверхности

Нормы комбинированного освещения рабочей поверхности

Приложение 7. Перечень работ повышенной опасности

Работы на высоте более 5 м, выполняемые без лесов и подмостей.

Обслуживание опор ЛЭП и связи на высоте более 3 м.

Работы внутри резервуаров, аппаратов, бункеров, канализационных колодцев.

Перемещение вручную грузов массой более 500 кг.

Слив вредных и ядовитых жидкостей из цистерн.

Производство земляных работ на территории предприятия.

Разборка зданий, устройство и разборка лесов.

Испытание сосудов, работающих под давлением, чистка и ремонт газоходов, топок котлов.

Работы в действующих электроустановках.

Производство газоопасных работ.

Производство электрогазосварочных работ и других огневых работ в пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях.

Электрогазосварочные работы по ремонту емкостей и тары из-под горючих, взрывоопасных и агрессивных веществ, а также работы внутри замкнутых сосудов и резервуаров.

Ремонт сосудов, работающих под давлением, работы связанные с гидравлическим испытанием резервуаров, водогрейных и паровых котлов, трубопроводов.

Все лица, занятые на работах согласно данному перечню, должны перед первичным инструктажем или перед внеплановым инструктажем (в случае изменения характера работ или значительных перерывов в работе) проходить специальное обучение безопасным методам труда с проверкой знаний и оформлением протокола, а также медицинское освидетельствование.

Приложение 8. Наряд-допуск на производство газоопасных работ при эксплуатации газового хозяйстваорганизаций

Форма наряда-допуска

НАРЯД-ДОПУСК №__

на производство газоопасных работ при эксплуатации газового хозяйства организаций

«__»_________200_ г.

Срок хранения 1 год

1. Наименование организации _______________________________________

(наименование организации, службы, цеха)

2. Должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего наряд на выполнение работ_______

3. Место и характер работы __________________________________________

4. Состав бригады __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, профессия)

5. Дата и время начала работ _________________________________________

Дата и время окончания работ ________________________________________

6. Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ___________________

(перечисляется технологическая последовательность операций с действующими инструкциями и технологическими картами; допускается применение типовых нарядов или вручение технологических карт руководителю работ под расписку)

7. Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности________________________

(перечисляются основные меры безопасности, указываются инструкции, которыми следует руководствоваться)

8. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада _________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, проводившего проверку готовности средств индивидуальной защиты к выполнению работ и умения ими пользоваться, подпись)

9. Результаты анализа воздушной среды на содержание газа в закрытых помещениях и колодцах, проведенного перед началом ремонтных работ_______________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, проводившего замеры, подпись)

10. Наряд выдал________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего наряд-допуск, подпись)

11. С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск получил__________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, получившего наряд-допуск, подпись)

1. Инструктаж состава бригады по проведению работ и мерам безопасности

2. Изменения в составе бригады

3. Инструктаж нового состава бригады по завершении работ и мерам безопасности

4. Продление наряда

5. Заключение руководителя по окончании газоопасных работ

_____________________________________________________

(перечень работ, выполненных на объекте, особые замечания, подпись руководителя работ, время и дата закрытия наряда)

Приложение 9. Основные неисправности спасательного пояса, карабина спасательного пояса, спасательной веревки, при которых применение их запрещено

Основные неисправности спасательного пояса, карабина спасательного пояса, спасательной веревки, при которых применение их запрещено

Неисправности спасательных поясов:

поясной ленты или плечевых лямок (надрыв, порез независимо от их величины);

ремней для застегивания (надрыв, порез независимо от их величины);

пряжек, отсутствие на заклепках шайб;

порез заклепками материала (поясной ленты, лямок, ремней). Применение поясов, не соответствующих размеру, а также ушивка их не допускается.

Неисправности карабина:

заедание затвора при его открывании;

деформация (затвор не закрывается);

наличие выступов и неровностей в месте входа крепления в замок;

неплотности и выступы в месте шарнирного крепления затвора; слабость пружины затвора;

наличие на поверхности шероховатостей и острых выступов.

К неисправностям и повреждениям, которые дают основание признать веревку непригодной, относятся наличие обрыва нитей и влажность.

В случае влажности веревку необходимо высушить.

Приложение 10. Наряд-допуск на производство работповышенной опасности

Форма наряда-допуска

НАРЯД-ДОПУСК №__

на производство работ повышенной опасности

1. Наименование организации_______________________________________

(наименование организации, службы, цеха)

Выдан «__»__________ 200_ г.

3. Ответственному исполнителю работ_________________________________

(фамилия и инициалы)

4. Бригаде в составе________________ поручается:______________________

(наименование работ, место проведения)

5. Необходимые для производства работ материалы______________________

инструменты _____________________________________________________

защитные средства ________________________________________________

6. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности:

(перечисляются основные мероприятия)

7. Особые условия__________________________________________________

8. Начало работы в_________ ч______ мин_____________________ 200_ г.

Окончание работы в _________ ч_____ мин_____________________ 200_ г.

Режим работы______________________________________________________

(одно-, двух-, трехсменный)

9. Ответственным руководителем работ назначается__________________

(должность, фамилия и инициалы)

10. Наряд-допуск выдал___________

Фамилия и инициалы______

Профессия, разряд_____

Дата_______

Подпись, прошедшего инструктаж_____

11. Инструктаж прошли члены бригады__________

12. Рабочее место и условия труда проверены, меры безопасности, указанные в наряде-допуске, обеспечены.

Ответственный руководитель работ___________________________________

(фамилия и инициалы, подпись, дата)

Ответственный исполнитель работ ____________________________________

(фамилия и инициалы, подпись, дата)

Приложение 11. Значение крутизны откоса

Приложение 12. Конструкция крепления вертикальных стеноккотлованов

Конструкция крепления вертикальных стенок котлованов

Крепление котлована и траншей глубиной более 3 м должно выполняться по индивидуальному проекту.

В зимнее время года разработка грунта (кроме сухого песчаного) на глубину ею промерзания допускается без креплений.

Приложение 13. Классификация взрывоопасных зонв помещениях ГНС

Классификация взрывоопасных зон в помещениях ГНС

Приложение 14. Опознавательная окраска баллоновсо сжиженными и сжатыми газами

Опознавательная окраска баллонов со сжиженными и сжатыми газами

Примечания

1

Здесь и далее в каждом ответе указан соответствующий пункт Правил.

Content

Валентин Красник
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний

Введение

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Область применения

1.2. Опасные и вредные производственные факторы

1.3. Требования к профессиональному отбору и проверке знаний

1.4. Организация выполнения требований охраны труда

1.5. Требования, предъявляемые к спецодежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной защиты

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

2.1. Требования охраны труда, предъявляемые к организации производственных процессов

2.2. Требования охраны труда при проведении электро– и газосварочных работ

2.3. Требования охраны труда при сварке полиэтиленовых газопроводов

2.4. Требования охраны труда при эксплуатации наружных газопроводов и сооружений на них

2.5. Требования охраны труда при выполнении работ в колодце, тоннеле, коллекторе, траншее, котловане

2.6. Требования охраны труда при выполнении работ по изоляции подземных и наземных (обвалованных) газопроводов

2.7. Требования охраны труда при выполнении работ на ГРП

2.8. Требования охраны труда при эксплуатации резервуарных и баллонных установок сжиженного газа

2.9. Требования охраны труда при эксплуатации установок электрохимической защиты от коррозии и электрических измерений на газопроводах

2.10. Требования охраны труда при работе с ртутными приборами

2.11. Требования охраны труда при ведении технологических процессов на ГНС и в ГНП

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ (ДЛЯ ПРОЦЕССОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ВНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

4. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБОРУДОВАНИЮ, ЕГО РАЗМЕЩЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

4.1. Общие требования

4.2. Требования к строительным лесам, переносным лестницам, средствам подмащивания при организации рабочих мест на высоте

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЗАГОТОВОК, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

Приложения

Приложение 1. Перечень терминов и сокращений, применяемых в Межотраслевых правилах по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций

Приложение 2. Оптимальные допустимые нормы температуры, и скорости движения воздуха в рабочей зонепроизводственных помещений

Приложение 3. Допустимые уровни звукового давленияна постоянных рабочих местах

Приложение 4. Нормы допустимого уровня локальной вибрации и суммарное время воздействиялокальной вибрации ручных машин за смену

Приложение 5. Пределы взрывоопасных концентраций веществв воздухе производственных помещений

Приложение 6. Нормы комбинированного освещениярабочей поверхности

Приложение 7. Перечень работ повышенной опасности

Приложение 8. Наряд-допуск на производство газоопасных работ при эксплуатации газового хозяйстваорганизаций

Приложение 9. Основные неисправности спасательного пояса, карабина спасательного пояса, спасательной веревки, при которых применение их запрещено

Приложение 10. Наряд-допуск на производство работповышенной опасности

Приложение 11. Значение крутизны откоса

Приложение 12. Конструкция крепления вертикальных стеноккотлованов

Приложение 13. Классификация взрывоопасных зонв помещениях ГНС

Приложение 14. Опознавательная окраска баллоновсо сжиженными и сжатыми газами

Примечания