Мельников Илья

Монтаж систем водоснабжения и канализации для дачного домика

Илья Мельников

Монтаж систем водоснабжения и канализации для дачного домика

Устройства водоснабжения

Далеко не каждый может похвастаться наличием водопровода и канализации на участке. Чаще всего даже в обустроенных дачных поселках имеется только холодное водоснабжение без канализации. Если же участок застройки относительно новый, обычно даже и водоснабжение становится настоящей проблемой для дачника.

Как известно, вода на даче нужна, прежде всего, для полива. Но для питья вода тоже нужна, хотя ее можно привезти на день-другой в любом случае отсутствие водоснабжения на участке значительно снижает его комфортность и, что не менее важно, стоимость.

Как же наладить водоснабжение? Принципиальных выходов несколько: можно устроить сборники дождевой воды, можно вырыть колодец, установить насос и, наконец, обзавестись собственной системой водоснабжения и канализации – с водонапорной башней, насосом и системой раздельного слива отработанной воды и канализационных стоков.

Устроив такую систему, вы полностью меняете статус своей дачи – она становится значительно более комфортабельной, более похожей на жилую усадьбу. К тому же это позволит вам провести водяное отопление, производить орошение теплиц и наладить по-настоящему эффективное орошение садовых и огородных культур и цветов.

Задумав это осуществить, следует согласовать свое решение с санэпидслужбой, которая:

● даст заключение о возможности устройства канализации;

● может дать заключение на предмет пригодности воды из пробуренной вами скважины или колодца;

● может сообщить вам важные в данном случае сведения о располагающихся поблизости предприятиях, стоках, источниках загрязнений и прочих подобных объектах, степени загрязнения близлежащего водоема и т. д.

Если на участке нет источника водоснабжения, придется собирать воду, выпадающую в виде осадков. Если вы устраивали дренаж, то воду для полива можно собирать в дренажных колодцах, сделав водонепроницаемыми их стенки и установив дополнительные фильтры.

Не все знают, что вода под землей бывает разная, и не вся она может быть пригодна для питья.

Верхний слой подпочвенных вод, который находится выше 4–5 м, называется верховодкой. Эта вода чаще всего непригодна для питья, но вполне может быть использована для полива и технических нужд.

То же можно сказать и о грунтовых водах, которые залегают на глубине менее 10 м, однако при условии хороших фильтрационных свойств почвы и отсутствии значительных промышленных загрязнений ее можно пить. Но все же это не рекомендуется, поскольку применение удобрений, гербицидов и других химических средств, которое, безусловно, имеет место в районах земледелия, может сделать ее непригодной для питья. Заключение СЭС может не подтвердить содержания в ней вредных примесей. Однако почвенные воды часто меняют состав в зависимости от числа осадков и степени размывания верхнего слоя почвы, в котором могут присутствовать различные активные химические соединения.

Грунтовая вода – на глубине до 40 м – чаще всего питьевая. Именно грунтовая вода чаще всего наполняет колодцы. Но самая лучшая вода – это артезианская, т. е. та, которая находится между слоями водонепроницаемого грунта и местами выходит ближе к поверхности.

Грунтовая вода находится ниже уровня промерзания грунта и может располагаться в разных слоях. Когда вы ищете место для колодца, то знание некоторых признаков расположения грунтовых вод ближе к земле облегчат вашу работу.

Места, в которых грунтовая вода выходит ближе к поверхности, обычно раньше других мест покрываются зеленой травой весной, а осенью дольше других мест продолжают оставаться зелеными.

Если рядом расположен водоем, можно надеяться, что на этом уровне будет располагаться уровень воды.

Пройдут и пологие места, где образуется наледь, или летом иногда стоит вода и растут болотные растения – камыш, аир, осока.

Можно устроить сборник для родниковой воды, если у вас на участке есть родник. Для этого место выхода родниковой воды расчищают, устраивают фильтр и емкость для сбора воды. Обычно это место огораживают стенами и устраивают навес или крышу. Можно подсоединить трубы и насос.

Если на участке будет колодец, не следует располагать поблизости от него стоки и туалет. Место, где будет стоять колодец, должно быть возвышенным. Почву вокруг колодца плотно утрамбовывают и гидроизолируют – слоем глины, бетоном, битумом, во избежание просачивания в колодец сточных и грязных вод со двора.

Устройство колодца

Шахтные колодцы подразделяются на два вида, ключевые, в которых источником поступления ключевой воды является дно, и сборные, которые наполняются грунтовой водой через нижнюю и боковые стенки. При строительстве ключевых колодцев стенки сруба в водоносном слое должны быть водонепроницаемыми, а в стенках сруба надо знать, что в сборных колодцев на нужной высоте водоносного слоя делают круглые вертикальные или горизонтальные отверстия. Они необходимы для того, чтобы вода, стекающая с боковых стенок, собиралась на дне колодца.

Шахтные колодцы обычно имеют глубину 10–30 м, иногда, 40–50 м. При глубине колодцев не менее 10 м и при чистоте окружающей территории вода в них будет питьевой.

Колодцы принято заглублять в водоносные породы на 1–2 м, а дно засыпать слоем гравия толщиной 200–300 мм, такие колодцы чаще всего выкапывают ручным способом. Если расход воды предполагается небольшой, достаточно копать 1–1,5 м после достижения водоносного слоя. Глубже копать нет смысла, поскольку вода будет заиливаться и застаиваться. Если в водоносном слое мало воды, колодец делают с расширением внизу.

Колодцы чистят не реже 1 раза в год. Со стенок нужно снять слизь, мох, тину, со дна собрать ил и песок. Во время чистки нельзя углублять дно колодца. Колодец может быть загазованным, поэтому перед тем как спуститься в него, необходимо опустить внутрь зажженную свечу или бумагу. Если они погаснут, значит, в колодце находится углекислый газ (рис. 1). Для того чтобы его удалить, можно опустить в шахту колодца горящий факел, пучок соломы или ветоши.

Рис. 1. Шахтный деревянный колодец

Стены шахтных колодцев строят из дерева, камня, бетона, кирпича. Форма их также может быть различной. Чаще всего она диктуется материалом. Широко используются бетонные кольца, кирпичная и каменная кладка, бревенчатые срубы. Саму шахту роют несколько шире, чтобы не препятствовать естественной осадке конструкции.

Срубы для деревянных колодцев делают из осины, березы или липы. Хвойные породы не подходят из-за засмоленности. Дуб придает воде неприятный привкус. Древесина должна быть хорошего качества, без сучков, дефектов и гнили. Толщина – 180–200мм. Более толстые бревна распиливают пополам. Плоские поверхности обращены внутрь сруба. Венцы соединяют шипами с каждой стороны.

Дно шахты выравнивают и укладывают на него лежни. На них настилают доски с зазорами, через которые будет проходить вода. После этого устанавливают сруб. На дно колодца насыпают также гравий или щебень.

Для глубоких колодцев сруб наращивают сверху. Сначала роют шахту на 3–6,5 м, крепят стены и выравнивают дно. Затем опускают первый венец потом второй и т. д., пока сруб не будет на несколько венцов выше уровня земли. Для основания сруба используют более толстые бревна или брусья, иногда нижнюю часть снабжают режущей кромкой из стали. Затем дно шахты углубляют на 20–30 см (на ширину бруса), выбирая грунт наверх с помощью ведра и блока. Подрывают грунт под серединами бревен и вставляют клинья. Затем выбирают грунт под углами и осторожно вынимают клинья. Сруб опускается. Сверху надстраивается еще один или несколько венцов. Так повторяют до тех пор, пока колодец не будет сделан полностью.

Вокруг готового сруба выбирают грунт на ширину примерно 1 м и глубину около 2 м и устраивают гидроизоляцию из глины, бетона или кладки.

Способов поднятия воды из колодца несколько. Журавль – это рычаг, к короткому концу которого прикреплен груз. Вес груза должен быть чуть больше пустого ведра с рычагом. Окончательно регулируют вес груза опытным путем.

Чаще всего воду поднимают воротом, на который наматывается цепь или веревка, и вешается ведро при помощи крюка. Можно поднимать воду блоком, но такой способ встречается редко.
Можно устроить водоподьемник (рис. 2). Принцип работы заключается в том, что вода поднимается по трубе, задерживаясь в ее просвете на шайбах, нанизанных на веревку. Чтобы шайбы не скользили, их закрепляют гудроном. В случае использования такого подъемника не нужно будет поднимать и опускать ведро, а вода будет постоянно стекать по желобу.
Рис. 2. Подъемник для воды

Шахту колодца следует накрывать крышкой, откидывающейся на петлях, и поставить навес.

Для каменных колодцев используют бутовую или кирпичную кладку или специальные керамические сегменты. Форма колодцев – круглая, толщина стенок в 1–1,5 кирпича, т. е. не менее 250–370 мм. Если колодцы глубокие, то толщина стенок должна быть не менее 370 мм. Для кладки применяют глиняный раствор, но будет прочнее, если использовать цементный. Нужен цемент высоких марок, причем раствор в нижней части кладки должен быть меньше насыщен водой, чем в верхней. На цементном растворе в обязательном порядке выкладывают часть колодца, которая находится в воде. В этом случае наилучшем цементом является компаундный, который применяется для закрывания газовых и нефтяных скважин Он обладает очень высокой скоростью схватывания и высыхания.

Чтобы построить каменный колодец сначала роют шахту, диаметр ее должен быть шире внешнего диаметра колодца. Стенки шахты тщательно укрепляют. При небольшой глубине колодца, кладку возводят в готовой шахте.

Бетонные колодцы являются более простыми по устройству, чем кирпичные и каменные. Для сооружения их используют бетонные или железобетонные кольца. Эти колодцы более долговечны, надежны, гигиеничны просты в устройстве,. Глубина таких колодцев может быть любая.

Бетонные кольца могут быть самые простые, т. е. без замка. Но чтобы они не сдвинулись при монтаже, их скрепляют между собой в четырех-шести местах стальными скобами. Чтобы сделать, это в кольцах оставляют отверстия, а концы выступающих скоб загибают.

Сооружение колодца из бетонных колец аналогично на сооружению колодца из сруба: выкапывают небольшую шахту, устанавливают одно кольцо, на него следующее. Потом подкапывают снизу землю, постепенно опускают кольца, а сверху ставят следующие. Таким образом достигают водоносного слоя. Основание для бетонных колец можно устроить из дубовых досок с ножом, так будет легче их опускать в шахту.

Швы между кольцами заделывают цементно-песчаным раствором. Для забора подземных вод в нижнем кольце заранее делают отверстия через 20–30 см. Вода в колодец попадает также через дно, которое заполняют фильтрующей подсыпкой слоем толщиной не менее 0,4 м.
Когда колодец построен вокруг него делают глиняный замок, отмостку и оборудуют его аналогично описанным шахтным колодцам.

Водонапорные башни

Водонапорная башня – это простейшее устройство водоснабжения. Состоит она из бочки большой вместимости, установленной на опорах высотой до 3 м. Бочку предварительно обжигают на огне, моют и покрывают с обеих сторон антикоррозийными покрытиями, разрешенными для хозяйственно-питьевых целей, к примеру, олифой или железным суриком (рис. 3).

Рис. 3. Простейшая водонапорная башня

Для подачи воды в бочку, если на участке нет электричества, используют ручным насос. Нужно чтобы он находился рядом с колодцем или с другим источником водозабора. Бочку вместимостью 200–300 л устанавливают на башне из четырех столбов высотой 2,5–3 м. Площадку под башней предварительно укрепляют. Опорные столбы усиливают раскосами из стального уголка и скрепляют заклепками.

С помощью водопроводных труб воду подводят в дом и к хозяйственным постройкам. Перед разветвлением ставят вентиль, запирающий подачу воды. Трубы могут как ветвиться в доме, так и подаваться отдельно к дому, кухне, бане и огороду.

В водоснабжении такого типа есть недостатки. Во-первых, нужно следить, чтобы бочка всегда была наполнена водой. Во-вторых, полива овощные культуры нужна прогретой водой, а чтобы она нагрелась, приходится делать большой перерыв в снабжении хозблока водой. Чтобы легче было слежедить за заполнением бочки можно мастерить простой водомер в виде двойного блока, который устанавливается на верхнем обрезе бочки. Через него перекидывают капроновый шнур, к одному его концу, который, находящемуся в бочке, привязывают массивный поплавок, а к концу, который находится снаружи, крепят груз яркой окраски. Снаружи внизу бочки специальной меткой помечают, что бочка полная.

Если же на участке проведено электричество водоснабжение можно автоматизировать, и вода из источника водозабора в бочку будет поступать с помощью электронасоса. В зависимости от типа насоса он может быть погружен в воду или установлен на плавучем понтоне, на плите, и в таком случае будет всегда находиться на поверхности воды. Перед тем как приобрести насос, нужно обратить внимание на его производительность и напор – высоту, на которую насос может поднять воду.

Для автоматизации водоснабжения на верхнем обрезе бочки устанавливают самодельный поплавковый выключатель, рассчитанный на ток не менее З А. При снижении уровня воды в бочке до определенного значения поплавок замкнет сеть насоса и он начнет нагнетать воду в бочку. Насос отключится тогда, когда поплавок будет в верхнем положении и коромыслом разомкнет сеть.
Для полива огорода прогретой водой надо закрыть заранее вентиль.

Водопровод для полива огорода

Для полива лучше подходит отдельное водонакапливающее устройство, расположенное на солнечной стороне участка, чтобы не тратить время и энергию на ее нагрев. В засушливые летние месяцы воды из колодца или родника может не хватать для всех хозяйственных целей, поэтому не лишним будет установить отдельный водозаборник для талых и дождевых вод, к которому направляют водосливы.

Водозаборник должен быть большим. Наполняют его ранней весной и постоянно в случае необходимости дополняют водой из системы водоснабжения. От водозасборника должен отходить отводящий патрубок с вентилем, к которому присоединяют шланг для полива. Сливное отверстие или патрубок с вентилем нужны, чтобы поздней осенью слить воду из емкости. Желательно также накрыть емкость сверху.

К водозаборнику могут присоединяться любые системы орошения. Они могут быть автоматическими и ручными и, как правило, имеют в своем составе линии капельного и капельно-дождевого орошения.

Капельница – это устройство для дозированного точечного полива в прикорневую систему растения. Дождеватель – устройство для полива площадей методом разбрызгивания, распыления потока. Для нормальной работы этих устройств необходимо нужное давление в системе. Капельницы всегда располагаются на поверхности земли, а дождеватели могут размещаться как на поверхности, так и лод землей.

Для нормальной работы капельниц и дождевателей воду нужно иметь с определенной степенью содержания механических и химических компонентов. В ней не должно быть механических примесей, таких, как грязь, земля, песок, с размерами частиц более 200 мкм, а также химически связанного железа и кальция. Требуемая чистота воды обеспечивается специальными фильтрами, которые устанавливают перед водонакопительными емкостями.

На зимний период из труб и элементов системы орошения вода должна быть удалена.

Очистка и дезинфекция воды

Если вода не артезианская, она нуждается в очистке. Очистка может быть механической, для удаления механических примесей – ржавчины, содержания солей, которыми насыщена почва, токсичными и вредными веществами, которые могут попадать в грунтовые воды по разным причинам. Не лишней будет и дезинфекция воды или самого колодца.

Для того чтобы сделать воду безопасной для здоровья, применяют специальные фильтры. Современные фильтры иногда сразу включают несколько систем очистки:

● стерилизаторы на ультрафиолетовых лучах;

● гравийный фильтр;

● хлопковый фильтр;

● фильтр из активированного угля;

● устройство ионного смягчения воды;

● системы электромагнитной очистки.

Если вы будете пользоваться водой из местного водопровода, лучше всего применять фильтры со стерилизаторами на ультрафиолетовых лучах. Физические примеси устраняют гравийный и хлопковый фильтры, а привкусы и запахи – фильтр из активированного угля.

Периодически фильтрах нужно менять патрон с фильтрующим элементом – картриджем. Чтобы определить, когда это нужно делать, подсчитывают примерное потребление воды в сутки. В характеристике фильтра указывается количество воды, на очистку которой он рассчитан, поэтому не составляет труда вычислить срок эксплуатации одного картриджа именно для вашей семьи.

Если необходимо очистить воды при ее биологическом загрязнении, пользуются специальным устройством для дезинфекции, например, хлорпатронами. Они представляют собой цилиндры из пористой керамики, заполненные хлорсодержащим дезинфицирующим средством или хлорной известью. Хлорпатроны опускают в шахтный колодец или в любую специально подготовленную емкость. Расстояние от дна колодца до устройства должно быть 0,3–0,5 м. выпускают хлорпатроны разной емкости, на срок их службы в основном равен одному месяцу. По истечении срока действия патрон необходимо перезарядить.

Туалет

Для тех, кто только начал строительство, или приезжает на участок крайне редко, можно порекомендовать два самых простых варианта – уборную без выгреба или биотуалет.

Уборная без выгреба – это небольшой домик произвольной конфигурации, в котором расположен стульчик или унитаз на помосте. Внизу помоста находится емкость для нечистот, которая вынимается снаружи через люк в задней части помоста. Нечистоты пересыпаются торфом или песком, для чего в домике должен находиться ящик с одним из этих материалов. Нечистоты перемещаются чаще всего в компостную кучу. Такая уборная называется пудр-клозет.

Биотуалет – это отдельная кабинка, устроенная похоже, но нечистоты разлагаются под воздействием специальных реагентов. Запаха нет, только периодически приходится удалять заполненную емкость. Биотуалет не особенно дешев и требует постоянного возобновления запасов реагента. Однако биотуалет чрезвычайно удобен в случае, если проведение местной канализации невозможно или затягивается. Главное его преимущество – отсутствие выгребной ямы и возможность установки в доме.

Уборная с выгребом – это дворовое сооружение, снабженное подземной емкостью. Выгребная яма должна быть глубиной 1,5–2 м, размер ее обычно не более 2×3 м. Дно ямы делают наклонным от туалета к люку. Дно и стены уплотняют и сооружают глиняный замок. В некоторых случаях бетонируют, но можно покрыть кирпичом или досками, которые желательно залить битумом. Над выгребной ямой кладут балки на них устанавливают конструкцию туалета. Оставшуюся часть закрывают досками, бревнами, бетонными плитами. Укладывать их следует таким образом, обеспечивать сток дождевой или снеговой воды. В настиле оставляют отверстие для люка (700–800 мм). Все щели нужно конопатить, промазать битумом и засыпать слоем земли высотой 250–500 мм. Затем люк закрывают двумя плотно сбитыми деревянными крышками, к которым пристроены с ручки (рис. 4).

Рис. 4. Уборная с выгребом:
1 – сетка, 2 – крышка, 3 – дверь, 4 – отдушина, 5 – крышки, 6 – выгреб
Одну крышку уборной ставят на уровне земли, другую – на перекрытии. Между ними насыпают землю, торф, опилки. Рядом с выгребной ямой делают отмостку из глины, на которую укладывают снятый грунт.

Обычно выгребную яму опорожняют через 2–5 лет. Содержимое ямы в нее, под влиянием накопившихся бактерий разрушается: частично превращается в газообразный продукт и улетучивается, а частично переходит в растворимые минеральные соединения и испаряется. Таким образом, содержимое выгребной ямы уменьшается в несколько раз. Для его удаления используют специальную технику из спецавтохозяйства.
Анологично устроен и теплый люфт-клозет в доме, с той разницей, что в него вделывается отдельная вентиляционная труба, а саму выгребную яму обязательно бетонируют и тщательно гидроизолируют.

Местная канализация

Эта канализация может быть использована далеко не везде. Ее устройство необходимо согласовать со санэпидслужбой, Принцип ее устройства – очистка отфильтрованных сточных вод через почву. Очистка происходит в септике – очистном колодце, а затем сточные воды уходят в почву (рис. 5).

Рис. 5. Устройство септика:
1 – септик, 2 – прочистка, 3 – распределительный колодец, 4 – дренажные трубы, 5 – деревянный шибер
Септик должен располагаться на расстоянии не менее 5 м от дома, а дренажи должны располагаться ниже мест водозабора питьевой воды по течению грунтовых вод, они нужны для того, чтобы сточная вода не могла проникнуть под фундамент или в подвал. На суглинистых почвах септик размещают на расстоянии 20 м от водозабора, дренажную сеть – 30 м, а на песчаных и супесчаных почвах – 50 м. Трубу из септика для стока фекальных и других вод кладут ниже уровня промерзания грунта.

Сооружают септики из камня, кирпича, бетона или железобетона. Внутренние поверхности штукатурят цементным раствором и железнят, а дно покрывают бетоном слоем не менее 10 см. Снаружи септик изолируют, для чего под дно и по стенкам укладывают слой жирной глины. Если бетонные и железобетонные септики слой должен быть не менее 200 мм, а если каменные и кирпичные – не менее 300 мм. Для перекрытия септика используют железобетонные плиты или деревянные просмоленные щиты, которые покрыты сверху толем, рубероидом и засыпаны землей слоем 150–500 мм (в зависимости от климатических условий местности). Толщина кирпичных или каменных стен должна быть не менее 250 мм.

Лоток трубы от домового стояка расположен выше лотка трубы, по которой вода стекает из септика в распределительный колодец, не меньше чем на 50 мм. Вода из септика выходит через тройники диаметром 100 мм. Их устанавливают на подводящих и отводящих трубах. Над верхними концами тройников, которые остаются открытыми, делают прочистки – устанавливают трубы того же сечения с разрывом между ними не менее 50 мм. К нижним концам тройников присоединяют трубы,которые должны иметь такую длину, чтобы быть на 400 мм ниже расчетного уровня воды в септике.

Чтобы устранить вентиляцию септика подземной фильтрации, нужно стояк внутренней канализации дома вывести выше кровли здания. Такая вентиляция возможна благодаря непостоянному поступлению сточных вод в септик.

Водоотводящие линии от дома до септика и от септика до ближайшего распределительного колодца делают из чугунных труб, асбестоцементных – диаметром 100 мм, керамических – диаметром 125–150 мм. Укладывают их с уклоном не менее 5 мм на погонный метр.

Распределительные колодцы (внутренний диаметр 400 мм) делают круглой формы из кирпича толщиной 250 мм, а диаметром 700 мм – из бетона. Толщина стенок колодца из бетона должна быть 150–20С мм, а высота, считая от верха трубы – 400 мм. Снаружи колодцы изолируют глиной, кирпичные внутри штукатурят цементным раствором и железнят. Затем их закрывают железобетонной или просмоленной деревянной крышкой, на которую кладут толь или рубероид и засыпают землей слоем 200–400 мм. Колодцы бывают с односторонним, двусторонним или трехсторонним отводом – зависит от направления стоков. Для выключения дренажных труб регулирования подачи воды или ремонта в колодце устанавливают деревянные задвижки-шиберы.

Трубы внутри колодца переходят в открытые бетонные лотки высотой, равной диаметру наибольшей трубы. Их дно должно быть на уровне лотка труб. Если грунт песчаный, дренажную сеть от распределительного колодца укладывают с уклоном 1–3 мм на погонный метр, а если супесчаные и легкие суглинки – горизонтально. Длина каждой дрены не должна превышать 20 м. Трубы можно использовать гончарные обычные, дырчатые или асбестоцементные диаметром 75 мм, а также керамические диаметром 125–150 мм.

При оборудовании дрены, необходимо учитывать, что обычные гончарные трубы нужно укладывать с зазорами в 15 мм, перекрывая стыки вверху неразмокающим и нержавеющим листовым материалом или делая бетонные накладки. Если дрены из асбестоцементных труб, то в нижней половине трубы на глубину около половины ее диаметра через каждый метр делают пропилы шириной 15 мм. Зазоры и пропилы нужны для того, чтобы сток равномерно проходил в почву. Дну траншеи придают трапециевидную форму, засыпают щебнем или гравием размером 15–25 мм слоем не менее 100 мм. Слою придают нужный наклон, укладывают на него трубы, с боков и сверху труб засыпают слой гравия или щебня не менее 50 мм, а затем вынутый грунт.

На определенном расстоянии от септика, в зависимости от почвы, делают два или более распределительных колодца, от которых идут параллельные дрены.
Очистка бытовых сточных вод может происходить в фильтрационном колодце. Такой колодец относится к простейшим сооружениям очистки сточных вод (рис. 6).
Рис. 6. Фильтрационный колодец для очистки

Дно колодца не должно доходить до грунтовых вод минимум на 1 м. Вырытую под колодец яму засыпают шлаком и гравием слоем 25–30 см, стенки выкладывают пережженным кирпичом. На расстоянии 50–100 см от дна стенки делают дырчатыми в полкирпича. Эту часть колодца снаружи и внутри засыпают шлаком, коксом, кирпичным или гранитным щебнем, кусками прессованного торфа. Затем кладку ведут сплошь. В середину колодца заводят сливную трубу и под ней укладывают бетонный дырчатый лоток, который будет равномерно распределять сточные воды по поверхности фильтрующего материала. Оборудуют вентиляционный стояк и крышку-люк. Компостная куча – прекрасный способ утилизации многих отходов, и ее вполне можно причислить к системам биологической очистки. В компостную кучу кладут не только сорняки, но и содержимое туалетов. Время компостирования фекалий – не менее двух лет. Место под компостную кучу отводят вблизи хозяйственного блока. Оно должно быть ровным, на затененном участке. По размеру кучи (2×1, 5м) в почве делают небольшую яму. Дно ямы уплотняют, засыпают слоем торфа в 10–15 см и по краям возводят бортики из досок, кирпича или бетона высотой около 30 см, чтобы не растекались жидкие отходы.

Content

Мельников Илья Монтаж систем водоснабжения и канализации для дачного домика

Илья Мельников Монтаж систем водоснабжения и канализации для дачного домика

Устройства водоснабжения

Устройство колодца

Водонапорные башни

Водопровод для полива огорода

Очистка и дезинфекция воды

Туалет

Местная канализация